RISCELLANÉES « 49 
L'hydrotherme offre de grands avantages. Complètement exclusif de 
l'évaporation des cendres et de la fumée, la chaleur qu'il produit est aussi 
intense qu’on veut la faire ct a la mérite d'une longue durée. Toutefois, 
sa construction et son installation sont assez dispendieuses, exigent, de la 
part du fabricant, une certaine habileté et de grandes précautions dans le 
posage, la disposition des tuyaux cireulatoires et surtout dans leur aéra- 
tion. L'appareil fonctionne-t-il! il faut entretenir avec vigilance la hau- 
teur du niveau d’eau nécessaire à sa prompte eireulation {la figure ci-der- 
rière est à cet égard suffisamment explicative). 
On conçoit que plus les tuyaux accomplissent de circonvolutions sur 
cux-mêmes, plus Ja somme de chaleur produite est considérable, Ordinai- 
rement un double tuyau, partant de la ebaudière, circulant sous la bâche 
ct revenant sur lui-même, suffit pour chauffer celle-ci; mais pour élever 
ensuite la température interne, au dégré convenable, au-dessus de l'ex- 
terne, il est nécessaire d'en enter sur le premier un simple ou mieux un 
double, qui vienne ramper sur Le devant et les côlés de la serre, près de 
la base du vitrage, et même le long du mur de derrière, Mais en même 
temps, plus grand est le nombre des tuyaux, et surtout, plus est considé- 
rable leur longueur, plus lente est la chaleur à se produire : inconvénient 
grave dans les iemps de forte gelée, lorsqu'on a laissé entièrement se 
refroidir l’eau de la chaudière, sous laquelle a manqué trop longtemps le 
renouvellement du combustible consumé. Aussi, dans des serres de vastes 
dimensions faut-il établir, à chacune de leurs extrémités, une chaudière, 
dont les tuyaux courront parallèlement à l'inverse les uns des autres. 
Nous avons mentionné l'aération nécessaire des tuyaux de l’hydro- 
therme, Il est facile, sans être le moins du monde physicien, de com- 
prendre, que dans des canaux aussi étroits, aussi longs, fesant, en outre, 
plusieurs coudes pour revenir sur eux-mêmes à leur point de départ, 
Ja cireulation de l'agent ealorifique, l'eau, ne saurait s'effectuer sans l’aide 
de l'air, Dans ce but, sur les tuyaux de départ et de revient, de deux 
mètres en deux mètres au moins, on adapte de plus petits tuyaux, d'un 
centimètre et demi environ de diamètre, pour donner à l'air accès dans 
l'intérieur des grands. J1 faut encore avoir soin que ces tubes aient leur 
ouverture en dehors de la serre. Dans le cas contraire, il arrive trop sou- 
vent que le niveau d’enu se trouvant dépassé par mégarde, le calorique alors 
Ja dilatant en proportion de son excès, elle se répand bouillante par l'ori- 
fice des tubes, et tue sans remède les plantes qui se trouvent à sa portée. 
De même, le tuyau, qui sert au remplissage de la chaudière et se 
termine par un entonnoir, doit avoir, par ln même raison, son ouverture 
TOM. il, MISC, — Mans 1856, 4 
