(6*9 ) 



affluence du public, compos en grande partie d'ouvriers qui avaient pass 

 leur journe dans les ateliers, l'air n'a pas paru impur et n'tait pas charg 

 d'une odeur dsagrable. 



Volume d'air vacu par personne. Le volume d'air enlev, et par 

 consquent rentr, par personne, dans les jours des plus nombreuses ru- 

 nions, et des ventilations les plus actives, a t 



ni c ni c 



Le 1 4 fvrier, pour 775 personnes, n658 par heure, i5,io par personne, 

 Le 1 8 fvrier, pour 85o 127 11 i5,oo 



Le 27 fvrier, pour 800 i255o i5,6o 



Moyenne i5,a3 par personne et 

 par heure. 



Dans les ventilations les moins actives, les volumes d'air ont t les 

 suivants : 



me me 



Le 7 mars, pour 800 personnes, 71 34 par heure, 8,9 par personne, 



Le 8 mars, pour 800 7384 9,2 



Le 12 mars, pour 800 g556 'i>9 " 



Moyenne 10,0 par personne. 



Quoique dans ce dernier cas l'air n'ait pas paru vici, et qu'on n'ait 

 remarqu aucune odeur, je pense que la plus grande proportion obtenue, 

 celle de 1 5 1 6 mtres carrs par heure et par personne, doit tre adopte 

 comme base des projets de ventilations. On pourrait mme l'augmenter, je 

 crois, pourvu que les orifices d'appel fussent assez multiplis, pour que la 

 vitesse du courant d'air produit par chacun d'eux ft peu prs insensible 

 pour le public. 



Il ne faut pas oublier que cette donne n'est relative qu'aux amphi- 

 thtres ou lieux occups par des personnes en bonne sant, et non par des 

 malades et surtout des blesss. 



J'ai constat antrieurement, par des expriences spciales, qu' l'h- 

 pital Beaujon la quantit d'air vacu variait de 40 60 mtres cubes par 

 malades et par heure, et qu'elle tait peine suffisante quand il n'y avait 

 pas de blessures trop graves. 



Volume d'air vacu par mtre carr de section de passages. Le 

 tableau prcdent donnant les aires totales des sections transversales des 

 passages et les vitesses moyennes de l'air, il est facile d'en dduire le volume 

 d'air vacu par mtre carr de section des conduits, ce qui est un lment 

 important connatre pour l'tablissement des ventilateurs ; en runissant 

 les rsultats, on obtient les chiffres suivants : 



C R. , i85a, ," Semestre. (T. XXXIV, N 17.) 84 



