( 63o ) 



18 fvrier. 



27 fvrier. 



I er mars 



7 mars. . 



8 mars. . 

 1 2 mars. . 



VOLUME TOTAL 



vacu 

 par heure. 



1271 1 , 1 16 



i255o,46o 

 1 1976,784 



VALEUR VACUE 



par 

 mtre carr 

 de section. 



7700 

 7600 

 725o 



VITESSES MOYENNES 



dans les conduits 

 horizontaux. 



FAIBLES VACUATIONS. 



7l33,94 



7 384, 3 9 

 9556,3g 



53oo 

 5460 



2,17 

 2,12 

 2,02 



'.47 



I ,52 



'.98 



dans 

 la chemine. 



3,8l 

 3,72 

 3,54 



2,58 

 2,67 

 3,45 



On doit ajouter que le foyer d'appel employ n'a gnralement t 

 entretenu qu'assez faiblement, et que rchauffement de la chemine par 

 le simple tuyau de chauffage et celui des conduits horizontaux par les 

 tuyaux et bouteilles pleins d'eau chaude, ont paru suffisants. 



Il est regretter que les quantits de charbon brles dans le foyer 

 n'aient pas t mesures sparment, La quantit totale de charbon con- 

 somme par le chauffage et la ventilation a vari par jour de 180 ai5 kilo- 

 grammes, soit 200 kilogrammes par jour. 



Conclusion. En rsum, on voit que le dispositif adopt au Conser- 

 vatoire des Arts et Mtiers pour la ventilation du grand amphithtre, qui 

 contient quelquefois huit neuf cents auditeurs, a donn les rsultats 

 suivants : 



i. La temprature a t maintenue trs-peu prs la mme dans 

 toutes les parties de l'amphithtre. 



2 . L'air n'y a paru vici et souill de mauvaises odeurs dans aucun 

 cas. 



3. Le volume d'air vacu par heure et par auditeur s'est lev 

 1 5 mo ,a3 dans le cas des plus grandes vacuations, et 10 mtres cubes dans 

 celui des plus faibles. 



Ces rsultats, qui assurent la salubrit de l'amphithtre malgr la pr- 

 sence d'un si grand concours d'auditeurs et la combustion de quarante-huit 

 lampes Carcel, montrent donc que l'appareil de M. Lon Duvoir Leblanc- 

 satisfait la fois aux conditions d'un bon chauffage et d'une abondante 

 ventilation. 



