( 621 ) 



d'o 



b e 



= 7' 



ce qui implique ncessairement la constance du nombre h, puisque le coeffi- 

 cient a est indpendant de la vitesse ou du nombre de tours. 



Il rsulte de l : 



i. Que les expriences faites avec le ventilateur ont tendu la tare 

 des anmomtres employs jusqu' des vitesses de 4q mtres environ, ce 

 qui dpasse les besoins habituels des observations ; 



2. Qu'elles ont prouv qu'il existe un rapport constant entre la vitesse 

 de rotation des ventilateurs et celle.de l'air qu'ils chassent ou qu'ils aspirent 

 dans un tuyau; le rapport dpend d'ailleurs, non-seulement des dimensions 

 des tuyaux, mais encore des ouvertures centrales d'admission dans le ven- 

 tilateur, ainsi que quelques expriences l'ont constat, et que je le ferai 

 connatre plus tard ; 



3. Qu' l'avenir, et quand ce rapport de la vitesse de l'air expuls 

 par un ventilateur donn au nombre de tours de ce ventilateur sera connu, 

 on pourra trs-facilement tarer les anmomtres de diffrents genres, tant 

 ceux dont on voudra observer les tours que les anmomtres pression, 

 l'aide d'un ventilateur ; ce qui sera beaucoup plus commode que le pre- 

 mier moyen que nous avions employ, et permettra surtout d'tendre la 

 tare de trs-grandes vitesses. 



Aprs cet expos indispensable des expriences prliminaires l'aide 

 desquelles on a dtermin la relation qui lie le nombre de tours des ailes 

 d'un anmomtre la vitesse de l'air qui le choque, passons l'examen 

 des rsultats des expriences faites sur la ventilation du grand amphithtre 

 du Conservatoire des Arts et Mtiers dans les circonstances de service 

 courant. 



Dispositif de l'appareil de ventilation du grand amphithtre du Con- 

 servatoire. La ventilation de ce vaste local, dans lequel se trouvent ras- 

 sembls le soir des auditeurs au nombre de sept huit cents et mme 

 plus, et qui est chauff de faon que, quand deux cours se succdent avec 

 des auditoires parfois trs-diffrents en nombre, la temprature doive y 

 rester sensiblement la mme, prsentait d'assez grandes difficults. 



Un premier dispositif adapt, il y a quelques annes, n'avait pas com- 

 pltement russi. Les conduits d'aspiration n'avaient gure que o mq ,65 de 



C R. , i85a, i Semestre. (T. XXXIV, IN 17.) 83 



