( 346 ) 



En prenant le nombre 7401 mtres cubes, moyenne des trois dernires 

 expriences, pour la quantit d'air extraite de la salle en une heure, on aura 

 une approximation assez exacte du dbit d'air. 



D'aprs cela, en admettant que l'air extrait soit la temprature 

 moyenne de 38 degrs l'endroit de la chemine o l'on a plac l'anmo- 

 mtre, et que la quantit d'air soit, par heure, 7401 mtres cubes, on aura, 

 pour le poids de cet air, 8356 kilogrammes. 



Et, en supposant que les poids d'air entrs et sortis soient gaux, ce 

 qui n'est pas absolument vrai, attendu qu'il en entre par les portes et les 

 fentres, on trouverait, pour le volume de l'air entr 16 degrs, 6809 m- 

 tres cubes en une heure. 



Un fait digne de remarque, et dmontr par un grand nombre d'obser- 

 vations, c'est que, pour un passage de ao 3o degrs dans la temprature 

 extrieure, l'air arrivant parat rester la temprature constante de 16 de- 

 grs au moment de son introduction dans la salle. 



Ce fait peut d'ailleurs s'expliquer, jusqu' un certain point, en admet- 

 tant que la division extrme de l'air son passage dans les rservoirs et la 

 longueur du chemin qu'il y parcourt, sont suffisantes pour qu'entre des 

 limites de ao et 3o degrs 1 cet air y perde tout son excs de temprature 

 sur celle des rservoirs. 



D'un autre ct, dans la saison d't, on peut admettre qu'une temp- 

 rature de a5 3o degrs n'existe gnralement que par un temps assez 

 beau et assez sec, tandis qu'une temprature de 20 a5 degrs indiquerait, 

 au contraire, un temps humide et pluvieux ; de sorte que, dans le premier 

 cas, cet air sec, en traversant les rservoirs humides, y dtermine une va- 

 poration assez considrable qui tend le refroidir davantage; et que dans 

 le second, cet air, tant dj plus charg de vapeurs d ? eau, ne peut plus 

 produire une vaporation aussi considrable, et se refroidit, par consquent, 

 beaucoup moins. 



Si nous cherchons nous rendre compte des lments de la question, 

 nous supposerons que, dans une salle quelconque o l'on a runi un cer- 

 tain nombre de personnes, on vienne introduire une certaine quantit d'air 

 par heure, cet air tant extrait ensuite une autre temprature. 



Il est vident, dans ce cas, que ds qu'on aura obtenu un rgime con- 

 stant entre l'introduction et l'extraction de l'air, on aura une relation qui 

 pourra s'exprimer ainsi : 



Le nombre d'units de chaleur contenues dans le poids d'air sortant 

 sera gal au nombre d'units de chaleur contenues dans le poids d'air intro- 



