(347) 

 duit, augment de la chaleur dveloppe par les personnes prsentes dans 

 la salle, et augment ou diminu de la chaleur transmise par les murs, en 

 vertu de la diffrence des tempratures entre l'extrieur et l'intrieur. 



Appelons 

 P le poids d'air introduit en une heure, poids qui sera sensiblement gal au 



poids d'air extrait en une heure ; 

 a la capacit de l'air pour la chaleur rapporte celle de l'eau ; 

 t la temprature de l'air au moment de l'extraction ; 

 t' la temprature de l'air au moment de l'introduction ; 

 N le nombre de personnes renfermes dans la salle $] 

 Q la quantit de chaleur dveloppe par heure et par personne ; 

 K la chaleur transmise du dehors au dedans ou du dedans au dehors par- 

 les murs; 

 t au moyen de ces notations , la relation nonce deviendra 



at = Pet*' + .NQ:fcK; 

 d'o 



p ^ WQK 



et 



NQK 



t 



P 



Ainsi donc, lorsque l'on se sera donn la diffrence entre les temp- 

 ratures extrieure et intrieure, et qu' l'aide de ces donnes on aura obtenu 

 le nombre R, soit par l'observation directe du phnomne de transmission 

 travers les parois de la salle ventiler, soit, dfaut d'autres moyens, 

 par les formules pratiques approximatives employes par les constructeurs, 

 on pourra trs-facilement dterminer la quantit d'air introduire si la 

 temprature l'entre est donne, ou la temprature l'entre si la quan- 

 tit d'air introduire est au contraire donne. 



En appliquant ce calcul la salle des sances de l'Acadmie des 

 Sciences, et en supposant la temprature extrieure gale i5 degrs, et 

 celle intrieure 21 degrs, ce qui produirait une diffrence de /j degrs; 

 l'air introduit tant 16 degrs, et la salle renfermant environ cent per- 

 sonnes, on commencerait par dterminer le nombre que nous avons 

 dsign par K, qui est donn par la formule propose par M. Pclet, dans 

 son Trait de la Chaleur : 



