(348) 



dans laquelle l'auteur a reprsent par S et S' les surfaces des murs expo- 

 ses l'air libre et des verres, par t la diffrence entre les tempratures 

 extrieure et intrieure ; C tant pris ici pour la conductibilit de la matire, 

 K pour la transmission de sa surface, et e pour l'paisseur de la muraille ; 

 et l'on trouverait enfin pour P = 685o kilogrammes, tandis que l'exprience 

 a donn 8556 kilogrammes. 



La comparaison de ces deux nombres permet de conclure que la 

 moyenne 8356 kilogrammes trouve par l'exprience, est trs-suffisante 

 pour produire le refroidissement que l'on s'est propos, et pour assainir 

 compltement la salle. 



Dans les considrations qui prcdent, on a suppos, ainsi qu'on l'a 

 vu, de l'air introduit une certaine temprature. Il est facile d'en faire 

 l'application au procd de M. Duvoir; et l'on peut conclure de la descrip- 

 tion de son systme, autant que des faits qui ressortent de l'exprience, que 

 ces appareils satisfont toutes les conditions imposes par ces consid- 

 rations. 



Remarquons, d'ailleurs, qu'il pourrait devenir nuisible aux personnes 

 prsentes d'introduire une trop grande quantit d'air la fois, tandis qu'un 

 abaissement de quelques degrs dans la temprature de cet air serait pour 

 ainsi dire insensible. 



Cet abaissement de temprature de l'air introduit peut tre facilement 

 produit dans des limites assez tendues dans le cas dont nous nous occu- 

 pons; car il suffit aujourd'hui M. Duvoir d'envoyer de l'eau 12 degrs 

 dans ses rservoirs, pour que l'air qui les traverse en sorte 16 degrs, 

 donnant ainsi lieu une diffrence de 4 degrs entre les tempratures 

 extrieure et intrieure, celle extrieure tant 25 ou 26 degrs. Un mlange 

 d'une certaine quantit de glace pourrait encore abaisser la temprature de 

 cette eau 7 ou 8 degrs, et, par suite, celle de l'air d'introduction 1 1 ou 

 12 degrs; ce qui produirait dans la salle un abaissement beaucoup plus 

 sensible au-dessous de la temprature extrieure. 



On peut donc conclure de ces expriences : 



i. Que la quantit d'air extraite de la salle, en t et par une temp- 

 rature extrieure gale 25 degrs, est par heure gale 7 4oi mtres cubes 

 38 degrs, ou 6809 mtres cubes 16 degrs, quantit suprieure celle 

 qui ressort des considrations prcdentes, et qui donne une garantie de la 

 fidle excution des conditions imposes l'entrepreneur ; 



2 . Que l'air introduit 20 ou 3o degrs dans les rservoirs rafrachis- 

 sants, en sort 16 degrs; 



