( 76 ) 



mont, filateur d'toupe, Seclin, m'a crite l'occasion d'un incendie qui 

 s'est dclar rcemment dans ses ateliers, et qu'il a teint au moyen de la 

 vapeur. 



Voil encore un faitqui prouve que la proposition que j'ai faite, en 18^7, 

 d'employer la vapeur pour teindre les incendies, mritait d'tre prise en 

 srieuse considration. 



J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Secrtaire, d'avoir l'obligeance 

 de me renvoyer la Lettre de M. Desurmont. Je dsire en donner communi- 

 cation M. le Ministre de la Marine, qui, sur ma demande, a bien voulu 

 charger la Commission des travaux, institue auprs de son dpartement, 

 d'examiner la question de Y emploi de la vapeur pour teindre les incendies 

 dans les bateaux vapeur. 



Lettre de M. Desurmont M. Dujardin. Je reois, midi, votre 

 honore Lettre du 1 5 courant, laquelle je m'empresse de rpondre le 

 moins mal possible. 



Il y a aussi fort longtemps que je suis convaincu de l'efficacit de 

 l'emploi de la vapeur dans les incendies, et, cet effet, je regardais mes 

 tuyaux de chauffage comme pouvant servir en cas de sinistre lancer de la 

 vapeur dans mes ateliers. L't dernier, j'avais dmont un joint l'en- 

 droit le plus convenable pour que l'action de la vapeur et au besoin un 

 effet plus direct et plus prompt. I^e tuyau qui se trouvait dcouvert ne 

 prsentait qu'une ouverture de 10 12 millimtres, et, malgr la petitesse 

 de ce passage, la vapeur est parvenue teindre, d'une manire instantane, 

 les flammes qui taient dj rpandues sur une surface de 7 8 mtres 

 carrs, et qui lchaient les poutres et le plancher la hauteur de 5 mtres. 

 Notez que les matires en manutention sont, ici, trs-inflammables, qu'elles 

 font beaucoup de duvet qui se rpand dans toutes les parties de la place. 

 Eh bien, j'ai trouv, aprs l'incendie, du duvet d'toupe qui en avait t 

 prserv, quoique se trouvant jusqu'au milieu des bches, tellement l'ac- 

 tion de la vapeur avait t gnrale et immdiate ; et ce qui prouve encore 

 plus sa puissance et sa rapidit, c'est que l'incendie s'tait dclar dans ma 

 carderie, qui a une surface de 16 mtres de long sur 9 de large, et 5 m- 

 tres de hauteur, et que le petit tuyau qui a lanc la vapeur se trouvait 

 1 l'extrmit de la place du ct oppos o l'incendie s'tait dclar. 

 Aujourd'hui, je n'aurai plus recours mes tuyaux de chauffage, car j'en ai 

 mont qui n'ont d'autre destination que celle d'teindre un incendie. Nos 



