402 



warmer und Insektenlarven, welche auch zur Reinigung beitragen; vgl. 

 DUNBAR und THUMM (1) und MARSSON (1). 



Die Zalil der Bakterien wird in den Fullkorpern gegeniiber ihrer 

 Zahl im Rohwasser nur unwesentlich vermindert. Man kann sagen, daB 

 r,bei erbsengroBen Schlackenstiickchen etwa eine Abnahme auf die Halfte 

 stattfindet. Ira abflieBenden gereinigten Wasser werden also sicher an- 

 nahernd noch eine Million Keime pro ccm vorhanden sein. Unter diesen 

 befinden sich selbstverstandlich zum Teil andere als in dem aufgeleiteten 

 Rohwasser. Krankheitskeime werden nur in geringer Menge zuriickgehalteu. 



10 Zu Epidemiezeiten ist also eine Desinfektion der Wasser vor dem Einleiten 

 in offentliche Ge wasser erforderlicb. Eine solche Desinfektion ist natiir- 

 lich immer eine sehr scliwierig auszufiihrende Mafinahme und kann im 

 GroBbetrieb selten ordnurigsgemafl durchgef 'iihrt werden. Man verwendet 

 in der Regel 1 Teil Chlorkalk auf 1000020000 Teile Wasser und 



is nimmt an, daB bei 2-stimdiger Einwirkungsdauer die pathogenen Organismen 

 abgetotet sind. Bei Abwassern aus der Infektionsabteilung von Kranken- 

 hausern ist selbstverstandlich griindliche Desinfektion standig und dringend 

 geboten. Bei der relativ geringen Menge der Krankenhausabwasser ist 

 sie auch verhaltnismafiig leicht durch zufiihr en, ebenso bei Senkgruben, 



20 welche man desinfizieren will. Der Chlorkalk wird fur diese Zwecke 

 dem Aetzkalk im allgemeinen vorgezogen, da von ihm weit weniger 

 Material zur Desinfektion erforderlich ist und er schneller wirkt. Wegen 

 naherer Angaben iiber andere Desinfektionsmittel vergleiche man DUNBAR 

 und ZIRX (1). Die nachherige Unschadlichmachimg des Chlorkalks ge- 



25schieht durch Zufiigen von Eisensalzen. 



Die chemische Analyse der durch Fiillkorper gereinigten Abwasser 

 ist von ahnlicher Beschatfenheit, wie sie die von Rieselfeldern abfliefien- 

 den Drain wasser aufweisen (vgl. die Analyse auf S. 395), natiiiiich 

 unter anderem mit dem Unterschied, daB eine Aufnahme von Nitraten 



so durch Wurzeln von Kulturpflanzen nicht stattfindet. Die Menge der 

 Schwebestoffe wird in der Regel entsprechend der groBeren Porositat 

 weniger herabgesetzt als bei Drainwassern. Aber diese Schwebestoffe 

 haben wesentliche Aenderungen erfahren und ihre Faulnisfahigkeit er- 

 heblich oder ganz eingebiiBt. Der Gehalt an gelostem Sauerstoff kann 



ssnach Lage der Sache bei den von Fullkorpern abflieBenden Wassern, 

 wenn er iiberhaupt vorhanden ist, sicherlich nicht sehr groB sein. Jeden- 

 falls ware 1 ccm pro Liter das Maximum. Deutliche Entwicklung 

 von Fadenpilzen, wie Spluierotilns und Lcptomitus. findet in ordnungs- 

 gemaB durcli Fiillkorper gereinigten Apwasseru nicht statt. Weitere 



40 Angaben iiber Art, Zahl und Infektiositat der Organismen in Fullkorpern 

 mogen in den neueren Berichten der ROYAL COMMISSION ON SEWAGE 

 DISPOSAL eingesehen werden. Allgemeine Angaben linden sich bei 

 BARWISE (1), DIBDIN (1), LONDON COUNTY COUNCIL (1), MANCHESTER RE- 

 PORT (1), RIDEAL (1), THUMM (1). 



45 Biologische Tropfkorper sind, wie in der Einleitung bereits ge- 

 sagt ist, erst gegen 1895 konstruiert worden, und zwar zuerst in 

 England. Wie die Fig. 83 zeigt, besteht ein Tropfkorper aus iiber 

 Mannshohe iibereinander geschichteten grofien Koksstiicken, welche frei- 

 stehen konnen, unter Umstanden aber gegen zu heftige Winde geschiitzt 



so werden miissen. Die Verteilung des zuflieBenden Abwassers ist dann 

 am zweckmaBigsten, wenn sie moglichst gleichmaBig iiber die Oberflache 

 stattfindet. Ein solcher Etfekt wird vielfach dadurch erzielt, daB man 

 iiber der Oberflache des Tropfkorpers einen sogen. Sprinkler (Besprenger), 



