Allgemeine Prophylaxe der Infektionskrankheiten. 4 9 



Keime bewirkt; zudem ist für die Praxis ganz besonders bedenklich, dass die 

 im Innern kleinster Kultnrbröckelchen enthaltenen Keime, wie auch Schum- 

 BUKG und Pfuhl selbst zugeben, nicht abgetötet, werden; es ist aber keines- 

 Avegs ausgeschlossen, dass sich in infiziertem Wasser derartige kleine infizierte 

 Partikel (z. B. aus Faeces) finden. Trotzdem die Polemik zwischen den be- 

 teiligten Autoren (Pfuhl, Schumburg, Schüdek^t) ^ohl noch nicht abge- 

 schlossen ist, wird man jedenfalls, nach dem gegenwärtigen Stand der Frage, 

 das ScHu^iBURGSche Verfahren der Wasserreinigung nicht als für die Praxis 

 genügeud zuverlässig betrachten können. — Jod ist, in den für die Praxis 

 möglichen Konzentrationen ganz unbrauchbar zur Trinkwassersterilisierung 



(KAESS 22). 



Wasserstoffsuperoxyd bewirkt nach Altehöfer2« und Trau(;ott2'' 

 sichere Sterilisierung des Trinkwassers (wobei allerdings der Gehalt an orga- 

 nischen Substanzen nicht allzu groß sein durfte), und insbesondere vollständige 

 Abtötuug der zugesetzten Typhus- und Cholerabazillen, in 1 proz. Lösung binnen 

 24 Std. Derselbe Effekt tritt bei Verwendung von Natrium sup er oxyd 

 nach Blatz^'^ schon in 1 %o Lösung bei Einwirkung von 3 Std. gegenüber 

 Cholera-, 6 Std. gegenüber Typhusbazillen ein; als Geschmackscorrigens dient 

 ein nachträglicher kleiner Zusatz von Zitronensäure. Auch hier wären jeden- 

 falls Nachprüfungen mit Anwendung von Anreicherungsverfahren (vergl. bei 

 Schüder26) dringend zu empfehlen. 



Als einziiL-e Methode einer Triukwassiersterilisatiou auf cliemiscliem 

 Wege, die wirklich zuverlässige Resultate ergiebt und dabei auch für 

 den Grofibetrieb (städtische Wasserwerke) anwendbar ist, lässt sich bis 

 jetzt nur die fSterilisation mittelst Ozon bezeichnen. Schon 1891 

 hatte Ohlmüller3i durch Laboratoriunisversuche nacligewiesen, dass 

 Cholera- und Typliusbazillen im Wasser durch Ozon sicher und voll- 

 ständig abgetötet werden, vorausgesetzt, dass der Gehalt an organischer 

 Substanz nicht allzu hoch war. Durch Versuche im Großen wurde 

 dann durch va\ ErmexgemS^ in Holland und CALMETrE^a am Wasser- 

 werk in Lille mittelst vervollkommneter Apparate (Systeme von Tindal, 

 Abraham & Maumier, wobei insbesondere mittelst starker Abkühlung der 

 Elektroden sehr viel höhere Spannungen und Ozonkonzentrationen er- 

 reicht wtu'den) gezeigt, dass auch bei sehr stark verunreinigtem Wasser 

 sichere Sterilisation (mit Ausnahme vereinzelter sehr widerstandsfähiger 

 Sporen) erreicht werden kann. In neuester Zeit wurde dann durch 

 Siemens & Halske (vergl. AVeyl^^, Erlwein 3^) die Trinkwasserreinigung' 

 mit Ozon so vervollkommnet, dass selbst ein, sowohl in chemischer als 

 bakteriologischer Hinsicht außerordentlich stark verunreinigtes Ober- 

 flächenwasser (nach vorgängiger Befreiung von suspendierten StoÖen 

 mittelst Sclmellfilter) mit Sicherheit sterilisiert werden kann. Von ganz 

 besonderer praktischer Bedeutung ist, dass auch Typhus-, Ruhr- und 

 Cholerabazilleu, die dem AVasser in ungeheurer Menge zugesetzt waren 

 (und zwar nicht etwa nur in Laboratoriumsversuchen, sondern auch in 

 einer großen Versuchsanlage), stets mit Sicherheit abgetötet wurden 

 (Ohlmüller & Prall 36, Schüder & Proskauer^^). 



Nur muss eine möglichst innige Berührung jedes Wasserteilchens mit dem 

 Ozon gewährleistet werden; so fanden Schüder & Proskauer^^, dass bei sehr 

 grobkörniger Packung des Sterilisationsturmes (in dem das Wasser von oben 

 herabrieselt, der von unten eingeblasenen ozonhaltigen Luft entgegen, — bei 

 Durchlauf von 1 cbm in 9 Minuten, und 25 cbm Luft von 3,4 — 4 g Ozongehalt 

 pro Kubikmeter in 1 Stunde), die Sterilisation unsicher wurde, während sie 



Handlnicli der patliogenen Mikroorganismen. IV. 4 



