534 CHAPITRE XXXV 



le sol, nous avons done & etudier 1'epuration voulue et indus- 

 trielle dans les champs d'epandage, ou elle est plus active que 

 lorsqu'elle est abandonnee a elle-meme, sans atteindre pourtant 

 1'activite qu'elle avait dans les cuves de M. Hiram Mills. Pour- 

 tant elle s'en approche. A 200 millimetres d'eau par jour, la 

 cuve n 14 epurait par an plus de 700.000 metres cubes a 1'hec- 

 tare.MM. Schloasing et Franklandont vu que 1'action epuratrice 

 du sol sur de grandes surfaces pouvait se faire pour des doses de 

 SO.OOOet meme 100.000 metres cubes. II est vrai qu'ils nese sont 

 pas assures dc la duree que pourrait avoir le filtre travaillant dans 

 ces conditions. Ouoi qu'il en soit, on voit que les cuves de 

 M. Hiram Mills ne sont pas autant des appareils de laboratoire 

 qu'on serait tente de le croire au premier abord. 



Nous pouvons done nous attendre a. trouver pour Gennevilliers 

 oil, il est vrai, il se fait de la culture en meme temps que de 

 1'epuration, des nombres comparables a ceuxqui precedent. 



Le drainage de la presqu'ile de Gennevilliers, irriguee a 1'eau 

 d'egout, se fait par 5 drains diriges sensiblement et a intcrvalles 

 egaux suivant les rayons du demi-cercle forme par la Seine. 

 Voici, comparativement, ranalyse des eaux des deux collecteurs 

 qui alimentent 1'irrigation, et de deux des drains qui 1'ecoulent 

 dans le fleuve. Ces chiffres sont les chiffres moyens de 1887 a 

 1895, pour Gennevilliers. 



Oxydabilit6 Az. Org. Az. Ammon. Az. nit. Chlore 



Collecteur d'Asnieres . . . 39.1 5.4 18.7 4.1 61 



Collecteur de St-Ouen . . . 56.6 6.3 25.5 3.6 92 



Drain des Gresillons ... 1.3 21.3 72 



Drain d'Epinay 1.3 22.6 69 



Quant aunombredes bacteries, voiciles inoyennes pour 1895 : 



Collecteur d'Asnieres .... 13.250.000 bact. par cc. 



Collecteur de St-Ouen. . . . 16.870.000 



Drain des Gresillons 880 



Drain d'Epinay ...... 8.380 



La nitrification est done rapide et tout se passe comme dans 

 les experiences du Massachusetts, sauf que le rendement du filtre 

 en eau purifiee est sensiblement moins grand. On n'a distribue 

 en 1893 que 33 millions de metres cubes environ pour une sur- 



