550 CHAPITRE XXXVI 



longtemps, ces filtres out ete considered com me cle mauvais ins- 

 truments dont on se servait faute cle mieux. A 1'epoque oil on 

 se preoccupait surtout cle la matiere organique presente dans 

 1'eau, on lour avait deja reproche d'etre sans action sur elle, et 

 on pouvait citer, a 1'appui cle ce reproche, 1'analyse suivante 

 faile par Pcrcy-Frankland stir 1'eau cle la riviere Ouse, avant et 

 apres filtration sur le sable. Les chiffres sont cles milligrammes 

 par litre : 



Avant filtration Apres filtration 



.Maliere solide tolalc 281,0 262,0 



Carbone organiquc 1,23 1,19 



Azote 0,25 0,22 



Ammoniaque 0,00 0,00 



Axole des nitrates et nilrites. 0,77 > 0,89 



A/ote total combine 1,02 1 ; 11 



Chlore 10,00 10,00 



Tout ce qu'on pent relever dans cette analyse, c'est une pe- 

 tite augmentation dans 1'azote des nitrates on dcs nitrites pen- 

 dant la filtration, sans clonte parce que 1'cau, tres aeree, se pre- 

 tait a cette nitrification dans la masse poreuse. Mais la matiere 

 organique ressortait du tiltre a pen pros telle qu'elle y ctait 

 entree. 



331. Etudes de Percy-Frankland. - - Quand, an lien cle 

 redouter la matiere organique, on s'est mis a redouter les mi- 

 crobes, les filtres ont paru encore plus imparfaits. Comment 

 admettre que des gcrmes, assez fins pour ne pas troubler la trans- 

 parence de 1'eau, pouvaient etre retenus par ces meats capij- 

 laires, visiblesa 1'oeil nu dans le sable fin cle lapartie superieure. 

 et encore plus larges clans les couches profondes ? Nous avons 

 examine, dans un des chapitres qui precedent, le mecanisme de 

 la filtration qui so fait dans ces conditions. Mais ces notions etaient 

 inconnues lorsquc Percy-Frankland, en 1885, appliquant pour 

 la premiere fois a Texamen des filtres les metbodes de Koch par 

 culture sur gelatine, montra que Teau de la Tainise on de la Lea 

 perdait 98 a 99 0/0 de ses bacilles en liltrant an travers de ce 

 sable poreux. II a fait voir que toutes les compagnies qui four- 

 iiissent Londres d'eau potable arrivaient a pen pres an meme 

 resultat, quellc que fut la variete dans 1'installation et le mode 



