55C) CHAP1TRE XXXVI 



celui ties filtres non converts dc 1.275.000 metres cubes, soil tie 

 14 0/0 inferieur an premier. 11 a fallu reiiouveler les surfaces 

 cles filtres converts 7 fois cu moyeime par an, pour 9 fois en 

 moyenne celles ties filtres decouverts, en enlcvant a chacjuc fois 

 20 cent, tie sable. 



326. Regularite et irregularites. On voit bien, dans 

 tons ces exemplcs, la repercussion sur le filtre ties conditions parti - 

 culieres tie 1'eau qu'on leur fournit ; et cc qni paraitra singulier, 

 apres toutes ces differences dans le maniement tie rinstrument, 

 c'est que tous ces filtres ameiicnt a pen pres toutes lenrs eaux au 

 me me degre tie purete. En d'autres tcrmcs, le nombre tie micro- 

 bes dans 1'eau qui sort du filtre ne depend pas tin nombre ties 

 microbes qui y eiitrcnt. C'est ce qui apparait tres bien dans quel- 

 (pies exemples. 



Nombre de bact6ries par cc. 

 Arant filtration Apr. flltr. 



Londres. Lambeth Waterworks Bassin n 1 1.904 92 



(Percy Franklaml) 2 1.521 36 



3 825 35 



4 1.452 41 



Berlin, Spree. (Plagge et Proskauer) 2 juin 1885 5.475 42 



9 ,. 7.980 22 



16 6.100 33 



23 G.100 41 



30 4.400 S3 



Zurich. (Berlschingcr) moyennes lertrim. 1886 58 24 



2e ,, 117 33 



3e ,> 210 30 



4 237 21 



Des filtres differents, tres diversement alimeutes et tres tliverse- 

 ment conduits, donnent done a pen pres le meme resultat, et on 

 avait conclu de cefait, comme nous le verrons tout aTheure, que 

 lesbacteri.es a la sortie n'avaient rien tie commun avec les bacte- 

 ries a f entree. Mais il faut dire toutde suite que ce serait se faire 

 un'e faussc idee d'un iiltre a sable que de lui attribuer la regula- 

 rite dont semblent temoigner les chilFres precedents. G'est dans 

 1'ensemble, dans la moyenne, on pendant ties periodes plus ou 

 moins longues, que le Iiltre se comporte bien quand il est bien 

 conduit. Mais il a de temps en temps ties caprices inexplicables 



