630 



Kabelerscheinungen 



V'erringerung der in einer Windung 

 \ViiHlunu;slage iiulu/iorton Spannung 

 (durch geeignoto Anordnung der Wickelung) 

 ;uit' einen so geriim'en lie! rat;-, iial.'> dor kurz- 

 (laiuTiule Ueberspannungsfunke den Lichl- 

 bogen des Kurzsehlufistromes nicht einzu- 

 leitrn vormag. Wegen derBedingimgen, miter 

 denen ein Lichtbogen geziindet wird, vgl. 

 den Artikel ,,Lichtbogenentladung". 



3. Man flacht die steile Front der in die 

 Wickelung eindringenden Welle ab. indem 

 man der Wickelung 



a) eine Drosselspnle vorschaltet ; 



b) einen Kondensator parallelschaltet. 

 Die Drosselspnle wirkt dadurch, daB sie 



die mit dem Sprung notwendig verbundene 

 plotzliche Stromanderung nicht aufkommen 

 laBt; der Kondensator verhindert die plotz- 

 liche Spannungsanderimg (vgl. Abschnitt 4f). 



4. Man verbindet die Wickelung mit der 

 Leitung zuerst iiber einen ,,Schutz wider- 

 stand" R und sehlieBt daranf den Wider- 

 stand kurz. Praktisch geschieht das durch 

 Verbindung des Schutzwiderstandes mit einem 

 besonders gebauten Schalter (,,Schutz- 

 schalter", Fig. 7). 



Wicklung 



Fig. 7. 



Leitung 



Schutzschalter. 



Der Widerstand R addiert sich zum 

 Wellenwiderstande Z l der Leitung, so daB 

 die rucklaufige Welle 



T > LAf% 



bei ausreichender GroBe des Schutzwider- 

 standes beliebig klein gemacht werden kb'nnte. 

 Die zulassige GroBe dieses Widerstandes 

 wird jedoch meistens dadurch begrenzt, daB 

 der vom Betriebsstrome in ihm erzeugte Span- 

 nungsabfall beim KurzschlieBen des Wider- 

 standes seinerseits Wanderwellen mit steiler 

 Front entstehen laBt, deren Hohe gleichfalls 

 moglichst klein gehalten werden muB. Der 

 giinstigste Wert des Schutzwiderstandes 

 hangt also von den Betriebsverhaltnissen 

 ab und kann deshalb nur von Fall zu Fall 

 festgestellt werden. 



4e) Stromunterbrechung. Ueber- 

 spannungen werden auf einer Leitung auch 

 bei plotzlicher Stromunterbrechung erzeugt. 

 Anl'anglich moge auf der Leitung ein Strom 

 von der iiberall glcichen Starke I flieBen 

 (Kig. 8 oberes Bild). Wird der Strom in 

 iri'-cndeinem Zeitpunkte (t = - 0) an dem 

 einen Knde A der Leitung unterbrochen, so 

 entsteht (lort ein Sprung in der Strom- 

 \crM-ilnMg von der llohe I,,. Dem entspncht 

 fine von da aus in die Loitmig hineinlaul'ende 



Wanderwelle \(\ \vt), deren Hohe sich aus 

 der Knvagung ergibt, daB ilire Stronistiirke 

 f/Z den konstanten Strom I ini I'unkte A 

 in jedem Augenblicke x.u rs'ull erganzen muB. 

 Das heiBt 



Z 



Daraus t'olgt, dal/) 1 die konstante Hohe 

 - I Z hat. Xach t Sek hat die Welle das 

 Stuck wt auf der Lei- 

 tung zuriickgelegt; die 

 zugehorige Stromver- 

 teilung zeigt das mitt- 

 lere Bild der Figur-8; 

 die Spannungsvertei- 

 lung ist in dem unteren 

 Bilde dargestellt. 



Der Vorgang laBt 



-J,z 



Fig. 8. Wanderwellen 



bei der plotzlichen 



Unterbrechimg des 



Strornes. 



sich aueh in der folgen- 

 den Weise beschrei- 

 ben: Nach der Strom- 

 nnterbrechung zieht 

 sich der Strom von der 

 Unterbrechnngsstelle mit der Geschwindiu'- 

 keit w zuriick; dabei verwandelt sich seine 

 magnetische Energie 



W m = LI 2 



ill elektrische vom Betrage 



1 

 2 



We 



Die Leitung wird somit auf die Spannung 

 V geladen, fiir deren GroBe sich aus dem 

 Energieprinzip (W m =W e .) der Ausdruck 



IVI-1.Z 



ergibt. 



Bei der Unterbrechung einer Stromstarke 

 von I -- 100 Ampere auf einer ober- 

 irdischen Leitung (Z = - 500 Ohm) entsteht 

 also z. B. eine Spannung von der GroBe 

 V = = 50 000 Volt. 



Der hier betrachtete Unterbrechungs- 

 vorgang spielt nur in Gleichstromanlagen eine 

 wichtige Rolle. Beim Abschalten von 

 Wechselstromen wird der Strom gewohnlich 

 nicht eigentlich unterbrochen, sondern unter 

 Bildung eines Lichtbogens bis zum nachsten 

 Durchgang der Stromkurve durch ihren 

 Nulhvert aul'recht erhalten; in diesem 

 Augenblick erlischt der Lichtbogen. Er 

 bleibt erloschen. wenn die Neuziindung 

 durch genugende Schaltgeschwindigkeit und 

 gute Abkiihlung der Strombahn (Oelschalter) 

 verhindert wird. In diesem Falle entstehen 

 keine merklichen Ueberspannungen beim 

 Ausschalten des Stromes. 



4!') Reflexion der W T ellen. Beim 

 Auftreffen auf die Leitungsenden werden die 

 Wanderwellen im allgemeinen reflektiert; 

 d. h. die Auftrel'l'stelle ist der Ausgangspunkt 

 einer neuen, in die Leit.ung zuriicklaufenden 



