Elektrisches Feld Elektrische Hilfsapparate 



227 



stets besonderen Einwirkungen nicht elek- 

 trischen Ursprungs, z. B. chemischen, ther- 

 mischen Vorgngen, sowie dem induktiven 

 Einflu magnetischer Vernderungen. Solche 

 energieliefernden Prozesse sind imstande, 

 gewissen Raumgebieten elektromotorische 

 Krfte einzuprgen. In diesen Gebieten ver- 

 schwindet dann das oben genannte Integral 

 nicht und bildet ein Ma fr die Gre der 

 elektromotorischen Erregung. Sind die 

 Gebiete mit leitender Substanz erfllt, so 

 findet unter dem Einflu der elektromo- 

 torischen Kraft unter Energielieferung des 

 sie erzeugenden Vorgangs (chemischer Proze 

 im galvanischen Element, Wrmeentnahme 

 des Thermoelements aus der Umgebung usw.) 

 ein kontinuierliches Strmen von Elek- 

 trizitt in geschlossener Bahn statt. 



Literatur. M. Abraham und A. Fppl, Theorie 

 der Elektrizitt. Leipzig 1910. G. Mie, Lehr- 

 buch der Elektrizitt und des Magnetismus. 

 Stuttgart 1910. H. Starke, Experimentelle 

 Elektrizittslehre. Leipzig 1910. 



II. Starke. 



Elektrische Hilfsapparate. 



1. Allgemeines ber den Stromschlu. 2. 

 Klemmen fr schwache Leiter. 3. Klemmen fr 

 starke Leiter. 4. Steckvorrichtungen. 5. Ein- 

 und Ausschalter. 6. Umschalter: a) Stromwender. 

 b) Gruppenschalter, c) Linienwidder. 7. Siche- 

 rungen. 



Die elektrischen Hilfsapparate dienen da- 

 zu, Leiterteile zu einem geschlossenen Lei- 

 tungswege fr den elektrischen Strom zu 

 verbinden oder die Verbindung zu unter- 

 brechen. 



I. Allgemeines ber den Stromschlu 

 (Kontakt). Die einfache Berhrung starrer 

 Leiterteile g bt in der Regel keinen ge- 

 ngend sicheren Schlu; die auf den meisten 

 Metallen sich bildenden dnnen Oxydschich- 

 ten und anhaftender Staub bieten an der 

 Berhrungsstelle dem Strom einen merk- 

 lichen Uebergangswiderstand, der nament- 

 lich durch seine starke Vernderlichkeit 

 strend wirkt. Bei starken Strmen kann 

 dieser Wackelkontakt" zu unzulssigen 

 Erwrmungen der Uebergangsstelle, unter 

 Umstnden sogar zum Abschmelzen der 

 Leiter unter Lichtbogenbildung fhren. Nur 

 dort, wo bei der Ueberleitung geringer Elek- 

 trizittsmengen der Uebergangswiderstand 

 neben den brigen Widerstnden des Strom- 

 kreises nicht in Betracht kommt, gibt die 

 einfache Berhrung einen gengenden 

 Schlu, z. B. bei elektrostatischen Ver- 

 suchen und bei Hochspannung. 



Im brigen mssen die zu verbindenden 

 Leiterteile mit gut gereinigten (am besten 



abgeschmirgelten) Flchen krftig anein- 

 andergepret werden. Je grer die Strom- 

 strke, um so grer mu die Berhrungs- 

 flche und der anzuwendende Druk sein. 

 Bei der Verbindung mit Kohle ist wegen deren 

 geringer Leitfhigkeit ebenfalls eine groe 

 Auflageflche erforderlich. Die Ueberlei- 

 tung groer Energien bei niedriger Spannung 

 verlangt besondere Sorgfalt bei der Herstel- 

 lung der Verbindungen. 



Wegen seiner nicht oxydierenden Ober- 

 flche gibt Platin auf Platin auch bei schwa- 

 chem Berhrungsdruck; noch einen sicheren 

 Schlu fr Stromstrken bis zu einigen 

 Ampere, Verstaubung beeintrchtigt den 

 Schlu. 



Mit dem einzigen bei Zimmertemperatur 

 I flssigen Metall, dem Quecksilber, lassen 

 sich Verbindungen von sehr geringem Ueber- 

 gangswiderstand herstellen, doch mssen 

 die das Quecksilber berhrenden Leiter gut 

 amalgamiert sein. 



Zum Amalgamieren beizt man Messing 

 oder Kupfer mit verdnnter Salpetersure 

 blank und reibt sie mit Quecksilber ein oder 

 man taucht sie in eine etwas saure Lsung 

 von Quecksilber-Chlorid oder Nitrat. Nach- 

 her wscht man mit Wasser und entfernt 

 berschssiges Quecksilber. Eisen mu 

 zuvor in der Hitze verzinnt werden. Platin 

 frisch gereinigt amalgamiert sich hufig von 

 selbst beim Eintauchen in Quecksilber, sonst 

 bringt man es als Kathode in eine Lsung 

 von Quecksilbernitrat oder wendet Natrium- 

 amalgam an (Kohlrausch, Lelrrb. d. prakt. 

 i Physik). 



Den groen Vorzgen der Verbindungen 

 mit Quecksilber, geringer Widerstand und 

 einfache Herstellung, stehen die Mistnde 

 gegenber, da es mit der Zeit verschmutzt 

 und leicht verschttet wird. Seine Ver- 

 [ wendung sollte auf die Flle beschrnkt 

 bleiben, in denen es sich durch starre Schlu- 

 : stcke nicht ersetzen lt. 



2. Klemmen fr schwache Leiter. Fr 

 Verbindung zweier Leitungen mit Kupfer- 

 querschnitten bis 4 qmm dienen Doppel- 

 klemmen aus Messing nach Figur 1, die 

 blankgeschabten Enden der Drhte werden 

 in den Lchern mit den Rndelschrauben 

 festgeklemmt. Fr hohe Spannungen (ber 

 100 Volt) werden die Kanten der Klemme 

 abgerundet, Figur 2, um Spitzenentladungen 

 zu vermeiden. Die Klemme, Figur 3, ermg- 

 licht den Anschlu eines Drahtes an ein 

 Blech, die Klemme, Figur 4, findet zur Ver- 

 bindung zweier bandfrmiger Leiter Ver- 

 wendung. 



Alle Lochklemmen haben den Nachteil, 

 da der Draht an der durch die Schraube 

 gequetschten Stelle leicht abbricht, oder da 

 bei einer Bewegung des Drahtes die Kiem- 

 sich lockert und Wackelkontakt ein- 



15* 



mung 



