230 



Elektrische Hilfsapparate 



sehenen Leitungen ist ein isolierendes Zwi- 

 schenstck mit zwei passenden Messing- 

 hlsen (Fig. 19) bequem. 



5. Ein- und Ausschalter. Zum Schalten 

 schwacher Strme ist der Taster Figur 20 



Fig. 21. 



Fig. 20. 



geeignet, er besteht aus einer Blattfeder mit 

 einem Platinstift, der beim Niederdrcken 

 des Griffes auf einen zweiten Platinstift 

 gepret wird; durch Umlegen eines Knacken 

 kann die Feder dauernd 

 niedergehalten werden. Ferner 

 werden in der Schwachstrom- 

 technik die in Figur 21 skiz- 

 zierten Schalter verwandt, 

 doch knnen an die Gte ! 

 des Kontaktes keine hohen 

 Anforderungen gestellt wer- 

 den. 



Bei den lteren Hebel- 

 schaltern einfachster Bauart 

 ist hufig der Stromschlu an der Dreh- 

 stelle des Schaltstckes unzuverlssig, da 

 keine Federung fr den Kontaktdruck vor- 

 gesehen ist. Der moderne Hebelschalter 



Figur 22 (der als 

 Massenfabrikat zu 

 sehr niedrigem 

 Preise hergestellt 

 wird) besteht aus 



einem Schalt - 

 messer, das zwi- 

 schen zwei federn- 

 den Lamellen, die 

 durch Druck und 

 Reibung einen 

 guten Stromschlu 



gewhrleisten, 

 drehbar gelagert 

 ist ; beim Ein- 

 schalten schiebt es 

 sich zwischen zwei 

 andere federnde 

 Lamellen. In der 

 Regel sitzt der 

 Handgriff nicht unmittelbar auf dem Messer, 

 sondern an einem um den gleichen Dreh- 

 punkt beweglichen Hebel, der mit dem Messer 

 durch eine Feder verbunden ist. Beim 

 Ausschalten bewegt sich zunchst nur der 

 Hebel unter Anspannung der Feder, die dann 

 das Messer pltzlich herausschnellt. Diese 

 Momentausschaltung" bewirkt ein schnelles 

 Abreien des sich beim Ausschalten bildenden 



Hebelschalher 



Fi" 22 



Lichtbogens. Bei einigen Konstruktionen 

 dienen der Momentausschaltung besondere 

 Abreikontakte. Im Laboratorium ist in 

 manchen Fllen diese Momentausschaltung 

 gewi nicht notwendig, da sie aber fr 

 technische Schalter vom Verbnde Deutscher 

 Elektrotechniker vorgeschrieben ist, so wer- 

 den Schalter ohne diese Einrichtung nur fr 

 besondere Zwecke (Ausschalter fr Maschi- 

 nenerregungen) und fr groe Stromstrken 

 als Trennschalter, die nur unbelastet be- 

 ttigt werden, hergestellt. 



Um mechanisch haltbar zu sein, sind die 

 kleinsten Hebelschalter so bemessen, da 

 sie mit etwa 20 Ampere belastet werden 

 knnen. Die Schalter werden 1-, 2-und3-polig 

 hergestellt. Die sich reibenden Flchen des 

 Schaltmessers mssen von Zeit zu Zeit mit 

 einem Hauch Vaseline gefettet werden, sonst 

 fressen sie sich ein und die Feder bricht; 

 dem Stromschlu ist das Fetten nur gnstig. 

 Ist die von dem Schalter zu unterbrechende 

 Energie so gro, da beim Ausschalten ein 

 krftiger Lichtbogen entsteht, so mu der 

 Schalter in senkrechter Lage befestigt werden, 

 damit der Lichtbogen nach oben ausge- 

 blasen wird. Beim Schalten grerer Energie- 

 mengen mu der "Schalter krftig eingelegt 

 und "beim Ausschalten rasch herausgerissen 

 werden, sonst entstehen Schmelzperlen, die 

 den Stromschlu beeintrchtigen. In dieser 

 Hinsicht schdlich ist namentlich ein probe- 

 weises, nur kurz berhrendes Schlieen des 

 Schalters. Schmelzperlen werden mit der 

 Feile entfernt. 



Wird die auf dem Schaltmesser aufge- 

 schlagene Nennstromstrke fr eine lngere 

 Dauer erheblich berschritten, so ermattet 

 durch die bermige Erwrmung (80 bis 

 100 C) die Federkraft der Lamellen un- 

 wiederbringlich und ein Wachsen des Ueber- 

 gangswiderstandes ist die Folge. Auf den 

 Messern ist ferner noch die Nennspannung 

 angegeben, bei welcher der Schalter benutzt 

 werden kann, 250 oder 550 Volt. Allerdings 

 kann man bei dieser Nennspannung nicht 

 die Nennstromstrke, also die volle Leistung, 

 bei Gleichstrom ausschalten, bei einpoligen 

 Schaltern wrde ein Lichtbogen stehen 

 bleiben, bei zweipoligen Schaltern wrden die 

 beiden Lichtbogen zusammenschlagen und 

 einen Kurzschlu der Energiequelle herbei- 

 fhren. Einige Firmen geben die ausschalt- 

 bare Leistung auf kleinen, am Griff der 

 Schalter befestigten Schildern an. 



Die zum Schalten von Lampen und 

 Kleinmotoren blichen Dosenschalter be- 

 stehen aus Messingfedern, die an einer iso- 

 lierenden ruckweise drehbaren Walze be- 

 festigt sind, beim Einschalten legen sich die 

 Federn gegen kleine Kontaktkltze. Vor 

 der Verwendung dieser Dosenschalter in 

 Meschaltungen mu gewarnt werden, 



