Elektrische Hilfsapparate 



233 



wickeltes Band, das die Bewegung nicht 

 hindert, oder durch einen koaxialen King, 

 auf dem die Kurbel mit einer Feder schleift. 



Eine groe Freiheit in der Kombination 

 von Leitungen lt sich mit Steckvorrich- 

 tungen erzielen. Den Nachteil dieser An- 

 ordnung: das Gewirr sich kreuzender Schnre 

 vermeidet der Linienwhler aus ge- 

 kreuzten Schienen. Eine Gruppe Leitungen 

 ist an horizontale Schienen gelegt, eine andere 

 Gruppe an vertikale Schienen. An den 

 Kreuzungsstellen lassen sich die Schienen 

 durch Stpsel verschrauben und so kann 

 jede Schiene der einen Gruppe mit jeder 

 Schiene der anderen Gruppe verbunden 

 werden. Um Kurzschlsse zu vermeiden sind 

 die beiden Schienengruppen auf verschie- 

 denen Seiten der Marmortafel befestigt, die 

 Tafel ist an den Kreuzungspunkten durch- 

 bohrt. Siemens & Halske bauen fr solche 

 Linienwhler einen Stpsel, der die durch- 

 bohrten Schienen durch ein Rohrstck ver- 

 bindet, durch Drehen des Griffes wird das 

 Rohr von zwei Konussen aufgetrieben und 

 in die Schienenbohrungen gepret. 



7. Sicherungen. Um Leitungen und Ap- 

 parate vor Zerstrung durch zu hohe Strom- 

 strken zu sichern, wird in die Leitung ein 

 Draht oder Blech eingeschaltet, das beim 

 Ueberschreiten einer gewissen Stromstrke 

 unschdlich durchschmilzt. Bei Lichtan- 

 lagen und anderen fertigen Installationen 

 sind die Sicherungsdrhte in Porzellan- 

 patronen, die mit feinem sehr trockenem 

 Sand gefllt sind, eingeschlossen ; die Pa- 

 tronen sollen bei der Bettigung den Schmelz- 

 draht geruschlos durchschmelzen lassen und 

 sind leicht gegen eine neue auszuwechseln. 

 Die lteren Patronen aber knnen bei Kurz- 

 schlu und sogar bei langsam steigender 

 Ueberlastung hinter groen Energiequellen 

 in ganz gefhrlicher Weise explodieren, wie 

 Versuche des Verbandes Deutscher Elektro- 

 techniker zeigten. Der Grund lag an der 

 geringen Widerstandsfhigkeit der Patronen 

 gegen den hohen inneren Druck und an der 

 ungengenden Dichtung der Einfhrungs- 

 stellen. Die neuen Patronen der D-Type, 

 Fig. 30, sind sehr krftige zylindrische 



Fig. 30. 



Porzellankrper, die sorgfltig gedichtet sind 

 und auch einen Kurzschlu unter den schwer- 

 sten Bedingungen gefahrlos unterbrechen. 

 Beim Einsetzen des Stpsels wird ein Kopf 



mit Edisongewinde darber geschoben und 

 im Sockel verschraubt. Die Stromzufhrung 

 erfolgt einerseits durch die Verschraubung 

 des Kopfes zu der oberen Kontaktplatte der 

 Patrone, andererseits durch ein Pastck zu 

 dem Kontaktzylinder am unteren Ende der 

 Patrone. Das Loch in der Isolierbuchse des 

 Pastckes und der Durchmesser des Kon- 

 taktzylinders der Patrone wachsen stufen- 

 weise mit der Nennstromstrke der Siche- 

 rung. Es wird dadurch verhindert, da 

 unbefugt eine zu starke Sicherung eingesetzt 

 wird, denn das Pastck lt sich nur mit 

 einem besonderen Schlssel einschrauben. 

 Die D-Patronen werden von den Siemens- 

 Schuckertwerken, von der A.-E.-G. und von 

 Voigt k Haeffner hergestellt und zwar bis 

 zu 200 Ampere. Vor der Verwendung von 

 reparierten Stpseln mu wegen der Explo- 

 sionsgefahr gewarnt werden, die Hersteller 

 lassen sich in der Regel auf eine Reparatur 

 nicht ein, da die sachgeme Ausfhrung 

 wenig billiger ist als die Neuanfertigung. 



In Versuchsleitungen und fr hhere 

 Stromstrken werden meist offene Siche- 

 rungen (Fig. 31) benutzt, frei zwischen 

 Klemmen ausgespannte 

 Drhte von 6 bis 10 cm 

 Lnge. Zur Sicherung bei 



niedrigen Stromstrken 

 nimmt man sehr dnne 

 Drhte aus Widerstands- 

 material, sonst Kupfer- 

 oder Silber drahte. Siche- 

 rungen aus Bleistreifen 

 haben eine gewisse Trg- 

 heit, was fr Motoren z. B. 

 erwnscht ist. Das Um- 

 herspritzen glhender Me- 

 tallteile bei Kurzschlu 

 verhindert eine ber die 

 Sicherung gedeckte Papp- 

 kappe. Zweipolige offene 

 Sicherungen drfen nicht 

 wagerecht so angeordnet 

 werden, da ein Schmelz- 

 draht oberhalb den anderen 

 liegt, beim Abschmelzen 

 des unteren Drahtes wrde 

 durch den entstehenden Lichtbogen ein ge- 

 fhrlicher Kurzschlu zwischen den Klemmen, 

 an denen die Energiequelle liegt, entstehen. 



Literatur. Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen 

 Physik, Leipzig 1910. Normalien des Verbandes 

 Deutscher Elektrotechniker, Berlin 1911. Hand- 

 bcher der Elektrotechnik von Kittler, Heinice, 

 Strecker. Preislisten der Firmen : Allgemeine 

 Elektrizittsgesellschaf t Berlin, Bergmann Elek- 

 trizittsgesellschajt Berlin, Dr P. Meyer, Berlin, 

 Siemens & Halske und Siemens & Schuckert, 

 Berlin, Voigt & Hffner, Frankfurt a. M. 



H. Schering. 



Q 



O 



Fig. 31. 



