Elektrische Ventile 



305 



Wechselspannung E hegt. Die im Verhltnis 

 der Windungszahlen verkleinerte (oder ver- 

 grerte) Spannung e wird zwei oder bei 

 Drehstrom drei Ventilen zugefhrt. Der den 

 gleichgerichteten Strom fhrende Kreis liegt 

 zwischen dem Mittelpunkte M v der Ventile 

 und dem Mittelpunkte M T des Spartrans- 



formators. 



Der Nachteil dieser Schaltung liegt darin, 

 da sie eines Transformators bedarf, ihr Vor- 

 teil darin, da sich das Verhltnis zwischen 

 Wechsel- und Gleichspannung beliebig ein- 

 stellen lt und da der Strom immer nur 



unendlich steht das wirkliche Ventil mit den 

 Widertnden r und R gegenber, in dem 

 Verluste auftreten. Ist V die effektive 

 einphasige Wechselspannung und r der 

 Widerstand des Gleichstromverbrauchs- 

 krpers, der mit dem Ventil an die Wechsel- 

 spannung V angeschlossen ist, so fliet in der 

 Flurichtung der effektive Strom 



V 



r-f-r 



Drehsfrom 



Fig. 4. Transformatorschaltung fr Drehstrom 



in der Sperrichtung der effektive Strom 



. V_ 



1_ R+r ' 



Demgem betragen die Verluste 



J2 r _L j2T? = v 2 / r -4- 



J.r+iK \(r+r g )2+(R+r g )* 



Sie erscheinen im Ventile im allgemeinen 

 in Form von Wrme. Ein weiterer Verlust 

 entstellt dadurch, da in der Sperrrichtung 

 der Strom i durch den Gleichstromverbrauchs- 

 krper in der Zeit t eine Elektrizittsmenge 

 i.t in der der gewnschten entgegengesetzten 

 Richtung hindurchfhrt. Die schdliche Wir- 

 kung dieser Elektrizittsmenge mu in der 

 Flurichtung durch die ebenso groe Elek- 

 trizittsmenge J. 1 1 wieder aufgehoben werden. 

 Dadurch entsteht im Verbrauchskrper in 

 der Zeiteinheit insgesamt ein Verlust von 

 dem Betrage 



V 2 .r 

 R+r e 



1 



r+r g ' R+r g 



Endlich wird noch ein Verlust dadurch 

 bedingt, da der gleichgerichtete Strom 

 nicht konstant ist. Die folgenden Figuren 5 bis 

 7 geben die Kurvenform der gleichgerichteten 



Strme wieder, wenn der Wechselstrom 

 ein Ventil durchfliet, statt zwei wie bei der j sinusfrmig ist. Figur 5 entsteht, wenn nur 

 Graetzsehen Schaltung, so da die Energie- ] die eine Stromrichtung ausgenutzt, die andere 

 Verluste in der Ventilgruppe nur halb so j unterdrckt wird, Figur 6 wenn einphasiger 



Gleichstrom- 

 komponente 



Fig. 5. Kurvenform eines mit Hilfe eines Ventiles gleichgerichteten Wechselstromes. 



gro sind. Diese beiden Vorzge wiegen so 



schwer, da technisch nur die Transformator- Wechselstrom, Figur 7 wenn Drehstrom unter 

 schaltuno- benutzt wird I Ausnutzung beider Stromrichtungen gleich- 



Die Brauchbarkeit der Ventile hngt von gerichtet wird. Bezglich ihrer Wirkung 

 der Leichtigkeit ihrer Herstellung oder ihrem kann man sich alle drei Strome zusammen- 

 gesetzt denken aus einem konstanten Gleich- 



Preise, von ihren Spannungs- und Strom- 

 bereichen, ihrer Lebensdauer und vor allem 

 von ihrem Nutzeffekte ab. Dem idealen 



strme i , dessen Betrag gleich dem arith- 

 metischen Mittel aus allen Momentanwerten 



Ventile mit den Widerstnden Null und ist und einem darbergelageiten nicht mehr 



Handwrterbuch der Naturwissenschaften. Band III. 



20 



