312 



Elektrische Ventile 



leitimg der Wrme und Kondensation des 

 verdampften Quecksilbers, 



Der Spannungsverlust im Gleichrichter 

 verteilt sich zu etwa gleichen Teilen von je 

 5 Volt auf den Kathodenfall, den Anodenfall 

 und den Verlust in der Gasstrecke. Die beiden 

 ersten sind von der Stromstrke fast ganz 

 unabhngig, der letzte nimmt mit steigender 

 Stromstrke wenig ab, so da der Gleich- 

 richter im ganzen eine etwas fallende Cha- 

 rakteristik besitzt und 15 bis 18 Volt verzehrt, 

 wenn er mige Spannungen gleichrichten 

 soll. Zum Gleichrichten von Hochspannung 

 mssen die Seitenarme verlngert werden, 

 so da dann etwas ber 20 Volt verbraucht 

 werden. 



1 23V567S9 



Gleichsfrombelashm/j in. Ampere 



Fig. 14. Abhngigkeit des mittleren Rck- 

 stromes verschiedener Quecksilbergleichrichter 

 fr einphasigen Wechselstrom von der Gleich- 

 strombelastung bei 240 V Wechselspannung 

 zwischen den Anoden. 



Die strenge Erfllung der Bedingung des 

 Metall Gas-Ventiles, da es kalt sein soll, 

 wrde beim Quecksilbergleichrichter zu un- 



I bequem groen Anoden fhren. Man gibt 

 ihnen deshalb im allgemeinen solche Ab- 

 messungen, da sie bei voller Belastung 

 dunkel rotglhend werden. Auch bei dieser 

 Temperatur ist der in der Sperrrichtung flie- 

 ende Strom sehr gering. G. Schulze 

 ma seine Gre in Abhngigkeit von der 

 Belastung des Gleichrichters und seineKurven- 

 form, indem er durcheinen synchron mit dem 

 gleichgerichteten Wechselstrom rotierenden 

 Kontakt und einen zweiten als Ventil ge- 

 schalteten Gleichrichter den starken Strom 

 der Flurichtung vom Mekreise vollstndig 

 fernhielt. DieFiguren 14 und 15 sowie Tabelle! 

 zeigen die wichtigsten Ergebnisse der Mess- 

 ungen. Bei der Beurteilung des Nutzeffektes 

 des Gleichrichters ist dieser Strom in der 

 Sperrichtung vollstndig zu vernachlssigen. 

 Dagegen mahnt sein schnelles Ansteigen mit 

 der Belastung zur Vorsicht bei Ueberlastungen, 

 da besonders bei greren Typen bald der 

 kritische Punkt erreicht wird, wo dieser 

 Strom die Anode selbst merklich erhitzt und 

 dadurch sich selbst immer weiter verstrkt, 

 bis der Gleichrichter in beiden Richtungen 



Fig. 15. Kurvenform des 

 Rckstromes bei 240 V 

 Wechselspannung zwischen 

 den Anoden und den an- 

 gegebenen Gleichstrom- 

 belastungen. Kurze Type. 



2600 



'800 



1600 



2SO 



1A200 



10 60 HO 100 



160 ISO" 



durchlssig wird, was besonders bei Batterie- 

 ladimg leicht zur Zerstrung des Gleich- 

 richters fhrt. 



Der Wirkungsgrad des Gleichrichters er- 

 gibt sich aus dem Spannungsverlust von 



! etwa 15 Volt in der Flurichtung. Er betrgt 



j also bei einer mittleren 

 Spannung von 



gleichgerichteten 



