Blitz (Blitzableiter und Blitzschutzvorrichtungen) 



41 



benachbarten groBeren; b) zeitlich treten 

 Abweichungen auf bei schnellen Schwan- 

 kungen des elektrischen Zustandes in der 

 Atmosphare, z. B. wenn ein Blitz zwischen 

 zwei Wolken iiberging. Die stiirkste Zu- 

 sammendrangung der Niveauflachen findet 

 dann iiber den hochsten Gegenstanden nur 

 statt, falls diese so gate oder bessere Leiter 

 sind als die Umgebung ; c) schlieBlich kommt 

 es auch darauf an, auf welche Entfernung 

 sich ein starkes Potentialgefalle empor- 

 streckt. Diese Entfernung ist bedentend 

 iiber groBeren Metallmassen, z. B. Metall- 

 dachern, und deshalb kann hier die Wahr- 

 scheinlichkeit eines Einschlags groBer werden 

 als auf benachbarten hoheren Hervorragnngen 

 von geringerer Ausclehnung (vgl. Weber 

 ,,Literatur" 5 S. 3). 



Obwohl eine Berechnung dieser Ver- 

 haltnisse nicht moglich ist, lassen sich doch 

 erfahrungsmaBige ,,Schutzraume" an- 

 geben, die durch die iiberragenden Teile 

 mit einer fiir die Praxis geniigenden Walir- 

 scheinlichkeit als gesichert gelten kb'nnen. 



Als einfachen Schutzraum bezeichnet man 

 einen Kegel, dessen Spitze mit dem betrachteten 

 Punkte des Blitzableiters zusammenfallt, und 

 dessen Grunclkreis einen Radius gleich der 

 Hohe des Kegels hat (vgl. Linie I in Fig. 1). 

 Ist der Radius doppelt so groB, so heiBt der 

 Schutzraum zweifach usw. (vgl. II). Als Regel 

 pflegt man aufzustellen, daB die hochsten Ecken 

 im einfachen, die Kanten im zweifachen, die 

 Flachen im dreifachen Schutzraum liegen sollen. 

 Will man darauf Riicksicht nehmen, daB die 

 einer Blitzableiterspitze naher liegenden Teile 

 erfahrungsmiiBig starker geschiitzt sind, als es 

 einem kegelformigen Raume entsprechen wiirde, 

 so legt man einen parabolischen Schutzraum 

 zugrunde. Man bestimmt ihn z. B. nach der 

 Gleichung y 2 =8x (kleiner par. Sch.), wobei y 

 die seitliche Entfernung, x die Tiefe unter einem 

 beliebigen Punkte der Auffangvorrichtung be- 

 deutet. 



3. Gebaudeblitzableiter. 3A. Gewohn- 

 liche Form (vgl. hierzu ,,Literatur" 6 

 ,,Leitsatze"). Der Blitzableiter besteht aus 

 a) den Auffangvorrichtungen, b) den Ge- 

 baudeleitimgen, c) den Erdleitungen. 



a) D i e A u f f a n g v o rr i c h t u n g e n si n clt eils 

 besondere an den hochsten Stellen, vornehm- 

 lich den Ecken, angebrachte Metallstangen, 

 die besonderer Spitzen (etwa aus Platin) nicht 

 bedtirfen (vgl. die Bemerkung zu 2, Aufgabe 

 a); teils werden die hervorragenden Metallteile 

 des Gebaudes (Firstverkleidungen u. dgl.) 

 benutzt. DaB solche Teile hierfur, sowie ftir 

 die Ableitungen ausreichend sein konnen, 

 hat im Interesse der Verbilligung und weiteren 

 Verbreitung des Blitzableiters besonders Bau- 

 ratFindeisen betont (,,Literatur" 5) betont. 



b) Die Gebaudeleitungen bestehen 

 am besten aus Eisen, dessen Querschnitt 

 bei unverzweigten Leitungen nicht weniger 

 als 1 qem, bei verzweigfen nicht weniger 



als 0,5 qcm betragt. Kupfer inuB wegcn 

 seiner geringeren Festigkeit und leichteren 

 Schmelzbarkeit die Halfte dieses Quer- 

 schnitts haben, obwohl es mehr als doppelt 

 so gut leitet. Die Leitungen fuhreu von den 

 Auffangevorrichtungen auf den zulassig kiir- 

 zesten Wegen und unter tunlichster Ver- 

 meidung scharferer Kriimmungen zur Erde. 

 Sie sollen hierbei das Gebaude, namentlich 

 das Dach, allseitig umspannen. Den letzteren 

 Gedanken hat besonders Melsens durch- 

 gefiihrt (,,Literatur" 3), der zahlreiche Ablei- 

 tungen und zahlreiche kurze Auffangstangen 

 anwendet. Sein System kann als Uebergang 

 vom Franklinschen Blitzableiter zu dem 

 Faraday schen Kafig (Abschnitt 36) ange- 

 sehen werden. 



Die Vermeiclung von scharfen Kriimmun- 

 gen ist notig wegen der Selbstinduktion. 

 DaB der Blitz einen elektrischen Schwingimgs- 

 vorgang darstelle, wird nicht allseitig zuge- 

 geben. Sicher aber handelt es sich um einen 

 Strom, der in sehr kurzer Zeit seine Starke 

 andert, etwa von auf 50 000 Ampere 

 wiichst und wieder auf Null sinkt. Deshalb 

 mu 6 sich, wie bei Schwingungen, eine 

 starke Impedanz zeigen, sobald die Leitung 

 Kriimmungen oder gar Windungen zeigt. 

 Die Entladung springt dann leicht in Form 

 eines Funkens auf benachbarte Leiter und 

 bleibt nur zum Teil in der Leitung. Fiir 

 Gleichstrom oder langsamen Wechselstrom ist 

 umgekehrt der Widerstand einer Luftstrecke 

 von beispielsweise 1 cm Lange fast iinendlich 

 mal so groB wie der eines Drahtseils. Alle 

 groBeren Metallteile, besonders das Gas- und 

 Wasserleitungsnetz, sind demnach mit dem 

 Blitzableiter leitend zu verbinclen, da sonst 

 Seitenentladungen nach diesen Korpern ein- 

 treten. 



c) Die Erdleitungen werden vorzugs- 

 weise an ,,Entladungssfellen" angelegt. Da- 

 runter versteht man die Stellen, die dem 

 Blitz einen gut leitenden Weg zum Grund- 

 wasser bieten und deshalb von ihm bevorzugt 

 werden. Es sind dies die Gas- und Wasser- 

 leitungen, ferner Brunnen, flieBende Ge- 

 wiisser, aber auch Sammelstellen fur Abfall- 

 wasser aller Art. An solchen Orten, falls 

 sie in der Nahe (z. B. innerhalb 10 m) er- 

 reichbar sind, laBt man die Leitungen in 

 vielfaehen Verzweigungen endigen. Oft werden 

 besondere Erdplatten (etwa 1 qm) ange- 

 schlossen, oder man laBt die Leitungen in 

 einer Koksschiittung (1 cbm) endigen. 



36. Besonders gefahrdete Gebaude 

 miissen erheblich sorgfaltiger geschiitzt wer- 

 den. In PreuBen bestehen hierfiir besondere 

 Vorschriften (,,Literatur" 7 und 8), in denen 

 unterschieden werden a) Anlagen zur Her- 

 stellung von nitroglyzerinhaltigen Spreng- 

 stoffen und b) Pulverfabriken und weniger 

 gefahrdete Gebaude in Sprengstoffabriken. 



