42 



Blitz (Blitzableiter und Blitzschutzvorrichtungen) 



Im Falle a sind die Gebaude von einem Schutz- 

 wall umgeben. Auf ihm stehen eiserne 

 Stangen. die 2 m oberhalb der ho'chsten 

 Gebaudeteile durch ein wagerechtes Netz aus 

 Drahtseilen verbunden und znr Erde abgeleitet 

 sind. Unter diesem Netz liegt ein zweites auf 

 dein Dach oder dicht dariiber; es erhalt 

 eine besondere Erdleitnng. Das erste 

 Ketz soil eine etwaige Blitzentladung zur 

 Erde leiten, das zweite Seitenentladungen 

 und induktive Wirkungen abfangen. Ein 

 soldier Netzblitzableiter iibertrifft den ge- 

 wohnlichen an Wirksamkeit, gewahrt aber 

 keinen absoluten Sehutz. Der Schutz 

 eines Innenraums durch eine Metallhiille 

 (Faraday) besteht gegeniiber elektrostati- 

 schen, aber nur bedingt gegeniiber elektro- 

 dynamischen Vorgangen. Im besonderen 

 kann wegen des Leitungswiderstandes der 

 Anordnung der Ausgleich sehr groBer Span- 

 nungen nicht momentan erfolgen. Unfalle, 

 die vorgekommen sind, fiihrt Rink el (,,Lite- 

 ratur" 9) darauf zuruck, daB eine Erdung 

 der Metallkb'rper im Gebaude (Bottiche aus 

 Blei usw.) nicht vorgeschrieben ist. 



Fiir die unter b genannten Gebaude sind 

 Blitzableiter vorgeschrieben, die den ge- 

 wohnlichen Gebaudeblitzableitern ahnlich 

 sind, aber mehr Auifangvorrichtungen und 

 Ableitungen besitzen. 



sC. Priifung von Blitzableitern. Sie 

 erfolgt vorwiegend durch genaue Besichtigung 

 aller Teile und Untersuchung ihres mecha- 

 nischen Zusammenhangs. Erganzend tritt 

 hinzu eine Messung des Leitungswiderstandes, 

 speziell fiir die Erdleitung. 



Man benutzt hierzu besondere Apparate, 

 meistens transportable Ausfiihrungsfonnen der 

 Wheatstoneschen Briicke. Da es sich bei der 

 Erdleitung urn einen Elektrolyten handelt, 

 werden diese Apparate mit Wechselstrom ge- 

 speist, z. B. mittels eines kleinen Induktions- 

 apparates; als Stromanzeiger dient ein Telephon. 

 Da die Messung nur erfolgen kann, indem man 

 den Strom in das Erdreich hinein und wieder 

 heraus leitet, sind mindestens zwei Erdleitungen 

 notig. Besitzt der Blitzableiter nur eine solche, 

 so benutzt man eine sogenannte Hilfserde, 

 z. B. ein in einen benachbarten Brunnen ver- 

 legtes Stahlband. Naheres in technischen 

 Werken. 



Die Widerstandsmessung allein besagt nicht 

 viel; denn a) ein zu hoher Widerstand kann auf 

 eine winzige Unterbrechungsstelle zuriickznfiihren 

 sein, die der Blitz leicht uberspringen \viirde. 

 Immerhin beseitigt man auch solche Fehler; 

 b) es kann auch bei relativ geringem Wider- 

 standc die Lcitung stark beschadigt, z. B. fast 

 ganz durchrostet sein, so daB selbst eine schwache 

 Entladung den verbliebenen Rest unter Feuer- 

 erscheinnng :/<>rst(iren wiirde. 



4. Schutz elektrischer Leitungen. Die 

 langen oberirdischen Leitungen sind Storun- 

 gen durch atmospharische Elektrizitat in 

 hohem Grade aus^csetzt. An einen Ersatz 



durch unterirdische Leitungen kann man nicht 

 in alien Fallen denken, da die Kosten hierfiir 

 zu hoch und bei Fernsprechkabeln auch die 

 Reichweite geringer sein wiirden (vgl. den 

 Artikel ,,K abel und Kabelerschei- 

 n u n g e n"). Wircl eine Freileitung von 

 einem direkten Blitzschlag getroffen, so ist 

 ein Schutz kaum moglich. Es konnen dann 

 Isolatoren und Hasten zertriimmert und 

 Drahte geschmolzen werden. Auch in diesem 

 Falle ist es moglich, durch geeignete Schutz- 

 vorrichtungen wenigstens den Schaden in den 

 angeschlossenen Stationen zu verringern. 

 Und in noch hoherem Grade schiitzen diese 

 Vorrichtungen gegen schwachere Seitenent- 

 ladungen (Abzweigungen), sowie gegen in- 

 duktive und elektrostatische Einfliisse. 



4a) Schutz von Schwachstromlei- 

 tungen. Das Prinzip aller hierzu dienenden 

 Vorrichtungen ist, einen NebenschluB von 

 der Leitung zur Erde zu fiihren, diesen aber 

 durch eine Funkenstrecke zu unterbrechen; 

 die Unterbrechung bietet fiir den Blitz so gut 

 wie keinen Widerstand, fiir den schwachge- 

 spannten Strom der Telegraphen- und Fern- 

 sprechapparate hingegen einen fast unend- 

 lich honen. Schwachstromblitzableiter sind 

 also nichts als Vorrichtungen, in denen zwei 

 Elektroden in sehr geringem, aber festem 

 Abstande einander gegenuberstehen. 



1. Der Flatten blitzableiter gehort zu den 

 iilteren Vorrichtungen dieser Art, und ist noch 

 heute sehr verbreitet. Seine Vorljiufer, in denen 

 die beiden Elektroden durch einfache Spitzen 

 oder durch Spitzenkamme gebildet wurden, 

 hatten in geringerem Grade die Fahigkeit, starke 

 Entladungen abzuleiten, ohne daB Schmelz- 

 \virkungen auftraten. Bei dem Siemensschen 

 Plattenblitzableiter liegen auf einer metallenen 

 Grundplatte K zwei geriefelte Flatten, deren 

 Liingsschnitt AB in Figur 2 andeutet. Sie sind 



A 



V V V V V V 



Fig. 2. 



von der Grundplatte und dem metallenen Deckel 

 D isoliert und werden mittels der an den Enden 

 angebrachten Schrauben in je eine Leitimg ein- 

 geschaltet, wilhrend das Gehiiuse nach der 

 Erde abgeleitet ist. Der Deckel ist auf der Unter- 

 seite ebenfalls mit scharfkantigen Rippen ver- 

 sehen, die quer zu denjenigen der Leitungs- 

 platten laufen und ihnen sehr dicht (auf etwa 

 0,25 mm) gegenuberstehen. Senkrechte Bohrungen 

 laufen durch das Gauze, so daB man durch ein- 

 gesteckte Metallstopsel die Leitungsplatten mit- 

 einander verbinden (kurzschlieBen) oder zur 

 Erde ableiten kann. Dies geschieht, falls die 

 Annaherung eines Gewitters bemerkbar wird. 

 Unerwartete Entladungen finden in Funken- 

 form zwischen den Riefelungen ihren Weg zur 

 Erde. 



