Blitz (Blitzableiter und BlitzschutzvoiTichtungen) 



43 



Dieser Plattenblitzableiter ist in mannig- 

 fachen Formen ausgefiihrt worden, die z. B. 

 dadurch bedingt sind, daB zahlreiche Leitungen 

 durch denselben Apparat gesichert werden 

 sollen (Vielfachblitzableiter). Oder es \vird fiir 

 ,,Ueberfuhrungssaulen", an denen Kabel mit 

 oberirdischen Leitungen verbunden sind, der 

 Apparat in dem Kopf einer Ebonitglocke an- 

 gebracht, die die bei den Porzellanglocken iibliche 

 Form hat und an der Telegraphenstange befestigt 

 \vird. 



2. Kohlenblitzableiter und Spindel- 

 blitzableiter sind empfindlicher als Platten- 

 und Spitzenblitzableiter. Der Kohlenblitz- 

 ableiter besteht aus zwei Kohlenplatten, die 

 durch elastische Federn gegeneinander gepreBt 

 werden. Ein zwischengelegtes Papierblattchen, 

 das aber kleiner ist als die einander zugewendeten 

 Kohlenflachen, bewirkt, daB diese in 0,15 mm 

 Abstand voneinander stehen. Noch diinner 

 (bis zu 0,03 mm herunter) ist ein Ueberzug aus 

 Schellack auf den Innenseiten der Kohlen- 

 flachen. 



Die Kohlenplatten haben den Vorteil, bei 

 etwaigen Entladungen nicht miteinander zu ver- 

 schmelzen. 



Der Spindelblitzableiter ist nur noch 

 wenig im Gebrauch. Er besteht aus einem mit 

 der Erdleitung verbundenen Metallstift (der 

 Spindel), der mit diinn umsponneneni Draht 

 umwickelt ist; letzterer wird in die Leitung ein- 

 geschaltet. Atmospharische Entladungen durch- 

 schlagen die Isolation. 



3. Die Luftleerblitzableiter (Fig. 3) 

 verdrangen wenigstens im Gebiete der 

 Reichspostverwaltung zurzeit alle anderen 

 Systeme. Bei ihnen befinden sich zwei ge- 



Fig. 3. 



riefelte Kohlenblocke in sehr geringem Ab- 

 stande voneinander in einem luftverdunnten, 

 an den Enden mit Metallkappen K ver- 

 sehenen Glasrohr G. Infolgedessen setzt die 

 Entladung bereits bei etwa 300 Volt ein. Der 

 genane Abstand wird durch isolierende 

 Zwischenstiicke gewahrleistet. Die Schaltung 

 ist dieselbe wie oben. 



Vielfach werden die Leitungsblitzableiter 

 mit Abschmelzsicherungen gegen ein- 

 dringenden Starkstrom zusammengebaut. 

 Hierbei benutzt man in der Regel eine 

 Grobsicherung, die ahnlich eingerichtet ist 

 wie die in der Starkstromtechnik iiblichen, 

 und daneben eine Feinsicherung. Letztere 

 hat den Zweck, bei einem nur wenig mehr als 

 normalen Strom, namlich bereits bei 0,22 

 Amp. binnen einiger Zeit (15 Sekunden) eine 

 Unterbrechung herbeizufiihren. Dies wird 

 durch einen in die Leitung eingeschalteten 

 Widerstandsdraht bewirkt. der durch jenen 



Strom erhitzt wird; infolgedessen schmilzt 

 eine mit Woodschem Metall hergestellte 

 Lotung eines Metallstifts, der dann durch 

 eine Feder herausgerissen wird. Dadurch 

 wird die Leitung unterbrochen. 



4b) Der Schutz von Starkstrom- 

 leitungen bereitet wegen der indirekten 

 Schaden erheblich groBere Schwierigkeiten. 

 Sobald namlich die atmospharische Ent- 

 ladung die Isolation durchschlagt, findet der 

 Maschinenstrom in den gliihenden Metall- 

 dampfen einen Ausweg; es tritt also ein 

 KurzschluB auf, sei es zwischen zwei Leitun- 

 gen, sei es zwischen Leitung und Erde. 

 AuBer den nachstliegenden Folgen, also 

 Zerstb'rung von Maschinen, Schadenfeuer 

 usw. konnen sich auch gefahrliche Span- 

 nungserhohungen ergeben; wenn z. B. der 

 AuBenleiter eines Dreileitersystems Kurz- 

 schluB zur Erde erhalt, so konnen die in der 

 anderen Netzhalfte liegenden Lampen der 

 plotzlichen Spannungserhohung zum Opfer 

 fallen. 



Eine andere, w y esentlich verschiedene 

 Ursache kann zu den gleichen Folgen fiihren, 

 namlich eine ,,Ueberspannung", die in der 

 Anlage selbst ihren Ursprung hat. Die 

 Schutzvorrichtungen erstreben deshalb gleich- 

 zeitig ,, Schutz gegen atmospharische Ent- 

 ladungen und Ueberspannungen". 



Die Ueberspannungen konnen in der Anlage 

 entstehen a) durch Re so nan z des Kabelnetzes 

 auf die Periode der es speisenden Wechselstrom- 

 maschine oder, haufiger, auf die hoheren har- 

 monischen Schwingungen, b) durch Schalt- 

 fehler, also plotzliche Be- und Entlastung des 

 Netzes. Es treten hierbei - ebenso wie bei 

 atmospharischen Entladungen, die die Leitung 

 treffen - Wanderwellen auf (,,Literatur" 11 

 und 13) ; diese konnen zu Spannungssteigerungen 

 fiihren, sobald sie eine UngleichmaBigkeitsstelle 

 der Leitung erreichen, z. B. den Uebergang aus 

 einem Kabel in eine Freileitung. Vorbeugende 

 MaBregel hiergegen: Anwendung von Stufen- 

 schaltern ahnlich wie beim Anlassen eines Motors. 



Wir konnen drei Hauptarten der hierher- 

 gehorigen Schutzvorrichtungen unterscheiden. 



a) Vorrichtungen znr Ableitung lang- 

 sam entstehender Ladungen, wie sie 

 etwa durch Influenz beim Heranziehen einer 

 Wolke oder auch aus Betriebsgriinden anf- 

 treten kann. Man verbindet einen Leitungs- 

 punkt dauernd mit der Erde, wobei 

 jedoch der Uebergang groBerer Mengen von 

 Betriebsstrom in das Erdreich verhindert 

 werden muB. Bis zu Spannungen von sechs- 

 bis zehntausend Volt kann hierzu ein ge- 

 WQhnlicher Widerstand dienen, so bei 

 Siemens-Sehuckert ein in Email eingebetteter 

 Widerstandsdraht, bei der Allgemeinen 

 Elektrizitats-Gesellschaft ein Stab aus Kar- 

 borundum. Die hierbei vorliegende Gefahr 

 einer Erhitzung des Widerstandes vermeidet 

 man bei dem Wasserstrahlerder. 



