Dynamomnsclimen 



1175 



Winching schneiden die wirksamen Leiter die die Umschaltung automatisch bewirken, 

 durch das magnetische Feld, wodurch elek- so daB ein Verlauf der Spannung nach 



trische Spannungen in ihnen induziertwerden, 

 die der Kraftlinienschnittzalil pro Sekunde 

 proportional sind. In der vertikalen Lage 

 der Figur 5 ist die Spannung daher Null, 



/ 



x_ Magnetfeld 



Zf^-T > 

 '_ ^. rotierende 



Windung 



J 5chleifringe 

 Fig. 5. 



in der punktiert gezeichneten wachst sie an, 

 und erreicht bei horizontaler Lage ein Maxi- 

 mum, um dann wieder geringer zu werden. 

 Nach 180 Drehung wechselt die Spannung 

 ihre Richtung, weil der Kraftlinienschnitt 

 jetzt umgekehrt erfolgt wie vorher. Eine 

 derartige Anordnung einer Spule mit Schleif- 

 ringen erzeugt also bei schneller Rotation 

 im Magnetfelde pulsierende Spannungen 

 und Strome von einem zeitlichen Verlaufe 



r\ r\ 



Zeit 



Fig. 6. 



nach der Kurve der Figur 6. Sie ist das 

 Urbild der Wechselstrommaschinen. 



Wunscht man im auBeren Kreise Strom, 

 von gleichbleibender Richtung zu erhalten, 

 so muB man seine AnschluBleitungen an die 

 Windung nach jeder halben Umdrehung um- 



Figur 8 erzielt wird. Die Anordnung stellt 

 das Urbild der Gleichstrommaschine dar. 



Zeit 



Fig. 8. 



2. Gleichstrommaschinen. 2 a) Mit 

 Kollektor. Erne rotierende Schleife mit 

 einfachem Stromwender nach Figur 7 liefert 

 zwar Spannungen und Strome von gleich- 

 bleibender Richtung in den auBeren Strom- 

 kreis, ihre Starke schwankt aber zwischen 

 Null und einem Maximum, entsprechend 

 der veranderlichen Lage der induzierten 

 Windung wahrend der Drelmng. Einen 

 gleichmaBigeren Verlauf der Spannung, nach 

 der gestrichelten Kurve der Figur 8, erhalt 

 man durch Anwendung zweier unter sich 

 um 90 versetzter rotierender Windungen 

 auf dem Anker, deren Enden an je einen 

 Quadranten des vierfach geteilten Strom - 

 wenders angeschlossen sind. Solche Anker 

 mit offener Wicklung, die immer nur 

 den Hochstwert der Spannung jeder Spule 

 auf die Leitung schalten, hat man friiher 

 ausgefiihrt; sie neigen zu starker Funken- 

 bildung am Stromwender, weil dort die 

 einzelnen Spulenstrome andauernd unter- 

 brochen werden. 



Bessere Wirkungen erzielt man mit den 

 jetzt durch weg iiblichen geschlossenen 

 Ankerwickelungen, bei denen alle 

 Ankerspulen stets unter sich in Reihen- 

 schaltung verbunden bleiben, und nur die 

 Lage der Stromabnahmestellen im Kreise 

 verschoben wird. In Figur 9 ist ein Ring- 



Stromwende 



Fig- 7. 



schalten. Das geschieht auf 

 Weise durch Verwendung zweier 

 fdrmiger Schleifsektoren wie in 



einfachste 



halbkreis- 



Figur 7, 



Fig. 9. 



anker dargestellt, bei dem, samtliche wirk- 

 samen Leiter des Ankerumfanges in Spiral- 

 wickelung hintereinandergeschaltet sind. Alle 

 unter einem Pol befindlichen Leiter erhalten 

 bei der Drehung gleichgerichtete Spannung 

 induziert, die sich fiir die Stromabnahme- 

 biirsten summiert. Da eine groBe Zahl von 

 Ankerspulen in jedem Stromkreise liegt, und 



