1178 



Dynarnomascliinen 



ristik nach Abzug des Ohmschen Spannungs- 

 abfalles in Anker- und Erregerwickelnng 

 gegeben, was in Figur 19 dargestellt ist. 

 Die Spannung ist also stark veranderlich, 



Erreger- 

 Spulen 



Anker 



5ammler 



Lampen 

 Regelwlderstand 



Fig. 17. 



K 



Fig. 18. 



wiirde, weildieStarke derSelbsterregungwegen 

 des geringen Spannungsverlustes des auBeren 

 Stronies im Anker nicht ganz aufrecht er- 

 halten bleibt. Immerhin bleibt die Spannung 

 der NebenschluBdynamo in einem weiten 

 Bereiche fast konstant. 



EleMromot. Kraft E 



/ x v 



5pannungsabfalt Jr 

 Klemmenspannung K 



Strom J 



Fig. 19. 



Noch geringeren Spannungsabfall erzielt 

 man mit der Kompo und dynamo, die 

 nach Figur 22 auBer der NebenschluB- 

 erregung auch noch ein paar vom Haupt- 

 strom dtirchflossene Windungen auf dem 

 Feldmagneten besitzt. Dadurch wird das 

 Feld ru.it zunehmender Belastungsstromstarke 

 etwas verstarkt, so daB eine absolut kon- 

 stante Klemmenspannung erzielt wird. Durch 

 Ueberkompoundierung, d. h. weitere Ver- 



Fig. 20. 



sie nimmt anfangs mit wachsender Belastung 

 zu. Bei NebenschluBmaschinen wird 

 die Erregerwickelung nach Figur 20 von der 

 Ankerspannung aus im NebenschluB zum 



auBereu Strom- 



J kreise gespeist. 



Die Ankerspan- 

 nung sinkt nach 

 Figur 21 etwas 

 starker mit 

 wachsendem 

 Belastungs- 

 strom ab, als sie 

 es bei fremder 

 Erregung tun 



mehrung der Serienwindungen, kann man 

 sogar Spannungsanstieg, durch Gegen- 

 kompoundierung, d. h. Umschaltung der 

 Wirkungsrichtung der Serienwindungen, be- 

 sonders star- 

 ken Abfall der 



Spannung er- 

 reichen. Figur 

 23 zeigt diese 

 Verhaltnisse. 

 Fiir den 



praktischen 

 Betrieb von 

 Licht- und 



Kraftnetzen, 

 die nahezu kon- 

 stante Span- 

 nung erfordern, 

 werden fast 

 nur Neben- 

 schluB- und 



Kompound- 

 generatoren be- 

 nutzt. GroBere 

 Maschinen laBt 

 man oft von 

 kleinen Neben- 



schluBgenera- 

 toren fremd 

 erregen, um zur 

 Gesamtregulie- 

 rung nur ge- 

 ringfiigige Ke- 

 geiwiderstande 

 zu benotigen. Fiir Beleuchtungsanlagen sind 

 Spannungen von 110 oder 220 Volt iiblich, 

 fiir elektrische Bahnen 500 Volt. 



Uberkompoundiert 



Kompoundiert 



x Nebenschluss 

 \ 



Fig. 21. 



Fig. 22. 



Gegenkompoundiert 



Fig. 2S. 



Vielfach wendet man bei Netzen mit 

 220 Volt noch einen Mittelleiter an, der 

 geerdet ist und daher gegen jeden AuBen- 

 leiter die halbe Spannung besitzt, so daB 

 man 110 Volt-Lampen verwenden kann. 

 Bei diesem 3-Leitersystem wird der 

 Mittelleiter, der nur den Differenzstrom 

 der beiden AuBenleiter bei ungleicher Be- 

 lastung fiihrt, an einen besonderen Spannungs- 

 teiler an der Dynamo angeschlossen. 



Verwendet man, wie oft iiblich, eine 

 Akkumulatorenbatterie in Parallelschaltung 



