Dynamomaschinen 



1187 



wirkung einen induktiven, um 90 ihm 

 nacheilenden Spannungsabfall S und wegen 

 des Ankerwiderstandes auch einen geringen 

 Ohmschen Abfall in Phase mit ihm selbst. 

 Die Klemmenspannung K des Generators 

 sinkt daher mit wachsendem Belastungs- 

 strome, auBerdem eilt sie der elektromoto- 

 rischen Kraft immer um die innere Phasen- 

 verschiebung e nach. 



Um zwei Wechselstrommascbinen parallel 

 zu schalten, muB man sie auBer auf Span- 

 nungsgleichheit, zunachst auf korrespon- 

 dierende Geschwindigkeit bringen, so daB 

 ihre Periodenzahlen genau ubereinstimmen. 

 Um ferner vor deni Einschalten einer neuen 

 Maschine ans Netz sicher zu sein, daB auch 

 die Phasenlage ihrer Spannung mit der des 

 Netzes ubereinstimmt, uberbriickt man die 

 Schalter nach Figur 49 mit Synchronisier- 



Drehstromnetz 



Fig. 49. 



lamp en, die jeden Spannungsunterschied 

 anzeigen. Bleiben sie langere Zeit dunkel, 

 so darf man den Schalter einlegen. Zur 

 VergroBerung der Leistungsabgabe einer 

 parallelgeschalteten Synchronmaschine ge- 

 niigt es nicht, einfacn ihr Magnetfeld zu 

 verstarken. Man muB vielmehr die Fullung 

 ihrer Antriebskraftmaschine durch Verstellen 

 ihres Regulators vergrofiern, so daB das 

 Polrad der Wechselstrommaschine kraftiger 

 herumgezogen wird und sich dadurch starker 

 an der Energielieferung beteiligt. 



Man findet haufig, daB Synchromna- 

 schinen nicht gut parallel laufen, sondern 

 heftig gegeneinander pendeln, wobei starke 

 Ausgleichsstrome in ihnen zirkulieren. In 

 der Tat sind ja die Polrader beider Maschinen 

 nicht mechanisch starr verbunden, sondern 

 nur durch elektromagnetische Krafte ge- 

 kuppelt. Solange beide Maschinen gleiche 

 Strome ins Netz senden, haben auch ihre 

 Feldmagnete nach den Ausfiihrungen an 

 Figur 46 gleiche Lage im Raum und fiir 

 beide gilt dasselbe Vektordiagramm 48. 

 Bleibt aber ein Polrad durch irgendeine 

 UnregelmaBigkeit ein wenig zuriick, so 

 verschiebt sich die Lage der induzierten 

 elektromotorischen Kraft E gegeniiber der 

 Netzspannung K, der gelieferte Strom und da- 

 her die Leistung wird dadurch kleiner, so daB 



das Polrad wieder voreilt. Es tritt also cine 

 synchronisierende Kraft auf, die die 

 Magnetpole bei jeder Storung wieder in 

 den synchronen Gang hineinzieht. Naturlich 

 verlauft die Riickkehr wegen der Masses 

 1 wirkung der Polrader unter erhebh'chen 

 j Pendelungen, denEigenschwingungender 

 Maschine, die auch sto'rende Pulsationen von 

 Strom und Spannung im Gefolge haben. 

 Stimmt der Takt der Antriebsdampf- oder 

 Gasmaschine mit dem der Eigenschwingungen 

 tiberein, so kann dies durch Resonanz ver- 

 starkte Pendeln so kraftig werden. daB der 

 Betrieb gefahrdet wird. Ein Abhilfsmittel 

 ist meistens nur die Veranderung der 

 Schwungmassen des Magnetrades. 



Da die mechanische Energieiibertragung 

 der Synchronmaschinen ganz ahnlich wie 

 bei Gleichstrommaschinen durch die Kraft- 

 auBerung zwischen Magnetfeld und Anker- 

 drahten bewirkt wird, deren stromflihrender 

 Teil nach Figur 46 im starksten Felde liegt, 

 so kann man sie auch als Synchr on- 

 motor en mechanische Arbeit verrichten 

 lassen. Von vornherein miissen sie dann, etwa 

 durch einen Hilfsmotor, auf synchrone Ge- 

 schwindigkeit gebracht werden, hat man sie 

 erregt und ans Netz geschaltet, dann laufen 

 sie mit absolut konstanter Drehzahl weiter, 

 unabhangig von der Starke der Belastung. 

 Nach dieser richtet sich allein das MaB des 

 Nacheilens der Feldmagnete gegentiber der 

 nunmehr treibenden Stromverteilung am 

 Statorumfange. 



Die Erscheinungen des Kurzschlusses 

 groBerer Synclu'onmaschinen verdienen noch 

 besprochen zu werden, weil sie in den heu- 

 tigen groBen Zentralanlagen manchmal mit 

 groBer Heftigkeit auftreten. Entsteht im 

 Leitungsnetze durch irgendeine Storung, 

 z. B. Durchschlagen eines Kabels infolge 

 Blitzschlag, cine direkte Verbindung der 

 Spannung fiihrenden Leitungen, ein so- 

 genannter KurzschluB, so kann sich die 

 gesamte Maschinenspannung iiber den 

 auBerst kleinen Widerstand der Leitungen 

 selbst ausgleichen und erzeugt dabei groBe 

 Strome. Das Anwachsen des Stromes wird 

 im wesentlichen begrenzt durch die Selbst- 

 induktion der Generatorwickelung und auch 

 der Leitungen. Der Strom steigt plotzlich 

 so stark an und erzeugt dabei so starke 

 Streufelder, bis die entsprechende Streu- 

 spannung der iuduzierten Maschinenspannung 

 das Gleichgewicht halt. Da die Streu- 

 spannung des normalen Stromes meist nur 

 einen geringen Bruchteil der Maschinen- 

 spannung betragt, so steigt der plotzliche 

 KurzschluBstrom auf ein hohes Vielfaches 

 des Normalstromes an. Gleichzeitig sucht 

 sich auch das Ankerriickwirkungsfeld im 

 Eisenkreise der Maschine auszubilden, was 

 aber wegen der groBen magnetischen Tragheit 



75* 



