1198 



Dynainomaschinen 



chronen Drehzahl arbeiten, werden daher ent- 

 vveder sehr reichlich bemessen, oder sie werden 

 mit Wendepolen versehen, die genau so wirken, 

 wie bei Einphasen-Kollektormaschinen und 

 auch hier zweckmiiBig mit zur Vermindemng 

 der Stromwendespannung herangezogen werden. 



Gegeniiber den asynchronen Drehstrom- 

 motoren besitzen die Drehstrom-Kollektormoto- 

 ren den Nachteil komplizierterer Bauart und 

 grb'Berer Empfindlichkeit des Kollektors. Da- 

 gegen haben sie den Vorteil der vollsta'ndigen 

 Phasenkompensierung und der beliebigen Ge- 

 schwindigkeitsregelung unter Vermeidung jeder 

 Energievergeudung. Beim Arbeiten unter Syn- 

 chronismus liefert der Rotor auch hier die nicht 

 mechanisch ausgenutzte Schlupfenergie nach 

 aufien, sie wird aber nicht in Widerstanden ver- 

 nichtet, sondern der Stromquelle in Serie oder 

 Nebenschlufi wieder zuget'iihrt. Diese Motoren 

 werden daher fur solche Antriebe verwandt, 

 bei denen kein Gleichstrom zur Verfiiguiig 

 steht und Regulierbarkeit der Drehzahl Grund- 

 bedingung ist. 



4. Umformer und Kaskadenmaschinen. 

 Haufig liegt die Aufgabe vor, Wechselstrom 

 in Gleichstrom umzuwandeln oder umgekehrt. 

 Man will z. B. eine elektrische Bahn oder ein 

 Beleuchtungsnetz mit Gleichstrom speisen, 

 will jedoch die Energieiibertragung von einer 

 weit entfernten Wasserkraftzentrale mit 

 hochgespanntem Drehstrom bewirken. Das 

 nachstliegende ist dann, einen Gleichstrom- 

 generator von einem Drehstrommotor ans 

 anzutreiben. Ein solcher Motorgenerator 

 ist in Figur 74 schematisch dargestellt, 



Generator 



Fig. 74. 



wobei der Uebersichtlichkeit wegen nnr die 

 Umrandungen der Maschinen und die Art 

 der Stromausfuhrungen, aber nicht ihre 

 Wickelungen gezeichnet sind, die von den 

 friiher beschriebenen nicht abweichen. 



Diese Doppelmaschinen sind zwar sehr 

 betriebssicher, aber teuer, man kannsie jedoch 



nach Figur 75 zu einer einzigen Maschine, 

 einem Einankerumf ormer vereinigen. Da- 

 zu braucht man nur fiir jedes Polpaar drei 

 um 120 versetzte Kollektorlamellen der 

 Gleichstroinmaschine an 3 Schleifringe an- 

 zuschlieBen und diese vom Drehstromnetz 



. aus zu speisen. Da in der rotierenden Gleich- 

 stromwickelung von vornherein Wechsel- 



Gleichstromnetz 

 Fig. 75. 



spanmmgen induziert werden, die erst durch 

 den Kollektor in gleichgerichtete verwandelt 

 werden, so kann jede Gleichstrommaschine 

 mit Schleifringanschlussen Wechselstrom ab->- 

 geben oder auf- 



nehmen, sie lauft Drehstromnetz 



dann als gewb'hn- 

 liche Synchron- 

 maschine. Ein- 

 ankerumformer ar- 

 beiten daher gleich- 

 zeitig als Wechsel- 

 strom-Synchron- 

 motoren und als 

 Gleichstromgene- 

 ratoren. In der 

 Ankerwickelung 

 iiberlagern sich die 



beiderseitigen 

 Strome, sie wirken 

 sich dabei ent- 

 gegen, und heben 

 sich zum groBen 

 Teil auf so daB nur 



geringe Stromwarmeverluste entstehen. In 

 jedem Ankerstab bleibt im Mittel nur 

 ein geringer Keststrom bestehen, der ein 

 kleines Drehmoment erzeugt, das den Um- 

 former im Laufen halt. 



Da die Wechselstrom- und Gleichstrom- 

 spannungen in clerselben Wickelung erzeugt 

 werden, so steht ihre GroBe in einem festen 

 Verhaltnis, das bei Anwendung von Dreh- 

 strom etwa 0,60 betragt. Wenn die Spannung 

 im Drehstromnetz konstant bleibt, so ist 

 es daher nicht moglich, die Gleichspannung 

 zu regulieren. Durch Veranderung der 

 Gleichstromerregung des Magnetfeldes wiirde 

 man nur bewirken, daB ein magnetisierender 

 oder entmagnetisierender Wechselstrom in 

 die Maschine flosse, der das Feld wieder auf 

 seine nach Gl. (12) der Spannung ent- 

 sprechende Starke brachte. Man kann also 

 durch Einstellen der Erregung nur den 

 Magnetisierungsstrom und damit den Lei- 

 stungsfaktor der Drehstromseite beliebig 

 regeln und auch auf dem Werte 1 halten. 

 Zur Regulierung der Gleichspannung ver- 

 wendet man entweder einen Zusatztrans- 

 formator, meist einen Drehtransformator, 

 auf der Wechselstromseite, oder man lilBt 

 den Gleichstrom oder Wechselstrom, sowie 

 | er aus der Maschine kommt, eine besondere 

 ! Zusatzdynamb in Serie durchflieBen. die 

 eine regelbare Spannung zur Maschinen- 

 spannung hinzufiigt. 



Ein Maschinenaggregat, das in seiner 

 Wirkung und seinen Eigenschaften zwischen 

 dern Motorgenerator und dem Einankerum- 

 | former steht, ist der Kaskadenumf ormer 

 nach Figur 76, der ebenfalls zur Umwandlung 

 von Drehstrom in Gleichstrom dient. Er 

 besteht aus einem asynchronen Motor, der 



