Transforrnatorerj 



dungszahl Nj als Niederspannungswickelung I Betrag stetig verandert werden kann. Sie 

 dient. Eine solche Anordnung verhalt sich ' werden vorzugsweise bei Drehstroni ver- 

 fast genau so wie ein Transformator mit z\vei wendet und sind dann genau so gebaut wie 



Fig. 12. 



getrenuten Spuleu mit den Windungszahlen 

 N und NJ-, der Unterschied ist nur der, daB 

 in dein der Primar- und Sekundarseite ge- 

 meinsamen Teil P jetzt die Differenz von 

 Primar- und Sekundarstrom I'lieBt; dadurch 

 werden Spannungsabt'all und Kupferverluste 

 kleiner. 



Fig. 13. 



Fig. 14. 



Sole-he Autotransformatoren mit einem 

 von 1 wenig abweichenden Uebersetzungs- 



verhaltnis werden haufig als ,,Spannungs- 

 erhoher" oder , , Booster" in lange Fern- 

 leitungen, namentlich solche fiir Bahn- 

 betrieb, eingeschaltet, um den unterwegs 

 auftretenden Spannungsabfall aufzuheben, 

 wie es Figur 14 zeigt. 



Aehnlich eingerichtet sind die Regel- 

 transformatoren (Fig. 15), bei denen 

 dnrch eine Kontaktkurbel (wie bei einem 

 Kurbelrheostaten) die sekundare Windungs- 

 zahl geandert werden kann; sie werden ver- 

 wendet, um bei schwankender Primiir- 

 spannung die Sekundarspannung stets auf 

 einen konstanten Betrag regulieren zu 

 kb'nnen, sowie auch zum Anlassen und Re- 

 gulieren von Motoren. 



Eine andere Art von Regeltransformatoren 

 sind die Induktionsregler (Fig. 16), bei 

 denen durch Verdrehen der Sekundar- 

 spule der durch sie hindurchtretende FluB 

 zwischen einem positiven und negativen 



Fig. 16. 



ein Asynchronmotor (vgl den Artikel,,Dy- 

 n a mo mas eh in en"). 



Endlich scic-n von Spezialausfiihrungen 

 noch erwahnt die Transformatoren fiir 

 konstanten Strom, bei denen die Sekun- 

 darspule, welehe neben der Primarspule auf 

 dem Eisenkern sitzt, beweglich angeordnet 

 ist, so daB sie bei eintretender Stromerho'huiig 

 infolge der magnetischen AbstoBung sich 

 von der Primarspule entfernt, bis infolge 

 der dadurch vergrb'Berten Streuimg der Se- 

 kundarstrom seinen alten Wert wieder an- 

 genommen hat, ferner die tnduktionsdfen 

 nach Kjellin zum Stahlschmelzen (Fig. 17), 

 bei denen die Sekundarspule aus einer 

 einzigen Windung, namlich dem in der 

 riiiulDnniticn Schmelzrinne befindlichen ge- 

 schmolzt'iien Metall besteht; auf diese Weise 

 werden in dem Metall ohne Zufuhrungs- 

 elektroden selir starke Strome erzeugt, 

 welehe durch Entwicklung von Joulesi-her 

 Warme die erforderliche hohe Temperatur 

 erzeugen. 



20) MeBtransformatoren. Da die Glei- 

 chungen (5) und (7) bei kleiner Streuung bezw. 

 Leerlaufstrom sehr genau gelten, so sind 

 Transformatoren vorzuglich geeignet, um 

 hohe Spannungen oder starke Strome zu 

 MeBzwecken in einem bekannten Verhaltnis 

 zu verkleinern und clainit den MeBbereich 

 vorhandener MeBinstrumente beliebig zu er- 



Fig. 17. 



Fig. 18. 



weitern. Gleichzeitig werden so bei Hoch- 

 spannungsmessungen die MeBinstrumente ge- 

 gen die Hochspannungsleitung isoliert und 

 gefahrloses Arbeiten ermb'glicht. MeB- 

 transformatoren sind genau so gebaut wie 

 Starkstromtransformatoren. Man unter- 

 scheidet ,,Spannungswandler", die so be- 

 rechnet sind, daB das Verhaltnis der Span- 

 nungen moglichst genau gleich dem Ueber- 



