476 



Warmeleitung - - Wannemascliinen 



Einfachfenster: 



k = 



1__ 0,003 1 

 0,6 h 25 



= 5,9; 



Doppelfenster: 



k = 



= 2 : 7; 



= 1,9. 



8 ' 0,6 ' 0,5 + 4,4 ' 25 

 Dreifachfenster : 



^rr^^Ti 1 - .- 1 



8 "0,6 1 + 4,4 ^ 25 



Beiuerkenswert ist die ziemlich betrachtliche 

 Verminderung des Warmedurchganges. welche 

 Dreifachfenster gegenuber Doppelfestern be- 

 wirken. 



Literatur. Zu I : 1) G. Klrchhoff, Vorlesungen 

 iiber die Tlieoric der Warme. Leipzig 1894. 



2) H. von Helmlioltz, Vorlesungen iiber 

 Theorie der Warme. Leipzig 1903. 3) E. Mach, 

 Die Prinzipien der Warmelehre. Leipzig 1900. 



- 4) Biemann- Weber, Partielle Differential- 

 gleichungen, Bd.2. Braunschweig 1901. 5) Enzy- 

 klopadie d. math. Wiss., V, i : Rechnungs- 

 methoden und Mcjhnethoden. 6) H. Bietschel 

 und K. Brabbee, Leitfaden zum Berechnen und 

 Entwerfen von Liiftungs- und Heizungsanlagen. 

 Berlin 1913. 7) L. Dielz, Ventilations- u. Hei- 

 zungsanlagen. Munchcn- Berlin 1909. - 8) A. 

 Gratnberg, Heizung undLiiftung von Gebauden. 

 Berlin 1909. 9) B. Mollier, Zeitschr. d. Ver. 

 deutsch. Ing. (Z. d. V. d. L), 1897, S. 153. 

 10) W. Nusselt, Mitt, iiber Forsch.-Arbeiten, 

 herausgeg. v. Ver. deutsch. Ing. Heft 63/64, S. 72, 

 1909. 11) Derselbe, Z. d. V. d. 1., 1909, 

 S. 1750 und 1910, S. 1154. - - 12) H. Grober, 

 Gesundheitsingcnieur, 1912, S. 929. 



Zu 2: 13) W. Nusselt, Z. d. V. d. I., 

 1908, &. 906. 14) A. Eiicken, Ann. d. Phys., 

 34, 185, Wll. 15) H, Grober, Z. d. V. d. 

 /., 1910, S. 1319. - - 16) B. Poensgen, Z. d. 

 V. d. /., 1912, S. 1653. - - 17) G. Mie, Lehr- 

 bi/ch der Elektrizitat und des Magnetisrmis. 

 Stuttgart 1910. 18) W. Nusselt, Forsch., 



Heft 63,64, S. 72, 1909. - 19) J<\ Wamsler, 

 Z. d. V. d. L, 1911, S. 599. 20) A. 



Soennecken, Forsch.-HeJt 108/109, s ^> 1911- 



- 21) H. Grober, Z. d'. V. d. L, 1912, S. 421 

 a nd Forsch.-He/t 130, 1, 191,.'. - - 22) Landolt- 

 Bornstein, Phys.-chem. Tabellen. Berlin 1912. 



- 23) ,,Hiltte", Des Ligenieurs Taschenbuch, 

 Bd. i. Berlin 1911. 



Zu 3: 24) F. Wamsler, a. a. 0. 

 25) H. Becknagel, Zeitschr. ,,Die Hygiene", 2, 

 26) K. Bassus und A. Schmauss, 

 Zeitschr. f. Flugtechnik und Motorluftschijfahrt, 

 1912, N. 258. - - 27) B. Emden, Ebcnda, 1912, 

 28) H. Mollier, Gesundheits- 

 ingeniew, 1910, S. 93 u. 486. -- 29) F. Eich- 

 >, Gesundheitsi-ngenieur, 1912, S. 897. 



Oscai- Knoblauch. 



Warmemaschinen. 



1. Allgemeines. 2. Der Indikator und seiu 

 Diagramra. 3. Heililuftmaschine. 4. Dampf- 

 maschine. 5. Wahl des Warmetragers fur Kraft- 

 maschinen. 6. Verbrennungskraftmasehinen. 

 7. Ergebnisse. 8. Kolben- und Kreiselradma- 

 schinen. 9. Kiihlanlage als Umkehrung der 

 Kraftanlage. 10. Wahl des Warmetragers fiir 

 Kiihlzvvecke. 



i. Allgemeines. Warmemaschinen soli 

 der allgemeine Ausdruck sein, unter den 

 zusammengefaBt werden die Warmekraft- 

 maschinen, in denen Warme in Arbeit ver- 

 wandelt wird, und andererseits die Um- 

 kehrurigen derselben, bei denen Arbeit zur 

 Erzielung von Warniewirkungen verwendet 

 wird insbesondere die Kuhlmaschine. 



In den Warmemaschinenanlagen wird 

 ein KreisprozeB ansgefiihrt, dessen prakti- 

 sches Endergebnis eine Verwandlung von 

 Warme in Arbeit oder mngekehrt ist. Der 

 umgesetzte Betrag ist gegebeii durch den 

 , Inhalt der Flache, die durch Darstellung 

 des Kreisprozesses im Druck -Volumen 

 Diagramm bestimmt wird (vgl. den Artikel 

 ,,Energielehre" Bd. Ill S. 517). 



Nur ein Bruchteil der Warme kann in 

 der Kraftmaschine in Arbeit verwandelt 

 werden. Der in Wirklichkeit im gewollten 

 Sinne verlaufende Warmeumsatz ist natur- 

 gemaB noch kleiner als theoretisch moglich 

 ware. Bezeichnen wir mit N x die in der 

 Zeiteinheit zugefiihrte Warmemenge, im 

 allgemeinen also den Heizwert der ver- 

 brannten Brennstoffmenge, bezeichnun wir 

 andererseits mit N 2 diejenige Arbeit, die 

 wir der Maschine entnehmen (beide natiirlich 

 i im gleichen MaB, kalorisch oder mechanisch, 

 auszudriicken), so ist das Verhaltnis N 2 :N t 

 -t] der Wirkungsgrad, mit clem die 

 Umsetzung insgesamt erfolgt ist. Der 

 Wirkungsgrad thermischer Umsetzungen 

 pflegt erheblich kleiner als eins zu sein. 



Bei Ausfiihrung des Kreisprozesses wird 

 die Warme einem Mittel abwechselnd zu- 

 zugefiihrt und entzogen, das man als Warme- 

 trager bezeichnet. Die Wahl des Warme- 

 tragers ist theoretisch gleichgiiltig, insofern 

 als der erzielbare Wirkungsgrad des Kreis- 

 prozesses, sofern er umkehrbar verlauft, 

 nach allgemeinen warmetheoretischen Grund- 

 satzen (zweiter Hauptsatz) lediglicli von 

 den Temperaturgrenzen abhangt, zwischen 

 denen der KreisprozeB sich abspielt (;Tgl. 

 denselben Artikel). Praktisch lasseu sich 

 aber mit verschiedenen Warmetragern sehr 

 verschiedene Temperaturgrenzen ausnutzen. 

 AuBerdem kann man bei verschiedenen 

 Warmetragern in stark verschiedenem MaBe 

 die irreversible!! Nebenvorgange vermeiden, 

 .die jederzeit Verluste bedeuten. Aus beiden 

 Griinden werden praktisch verschiedene Wir- 

 kuugsgrade erreicht. 



