488 



Warniernaschinen 



und die entsprechend groBen Warmeum- 

 setzungeu ins Spiel zu bekommen, die 

 mit deiu Binclen der latenten Warme einher- 

 gehen. 



Hiernach sind unbrauchbar diejenigen 

 Stoffe, die sich bei den in Frage komrnenden 

 Temperaturen (fiir gewohnliche Kiihlanlagen 

 bis zu 20 herauf) oberhalb des kritischen 

 Punktes befinden. Von den iibrigen Stoffen 

 scheiden diejenigen aus, die bei einem 

 zwischen und 20 (oder nach Umstanden 

 entsprechend anderen Temperaturen) aus- 

 zufiihrenden KreisprozeB entweder einer- 

 seits auf allzu hohe Drucke oder audererseits 

 auf allzu groBe Volumina fiihren. Ersteres 

 ist auf die Wandstarke der Bauteile, letzteres 



auf die Zylinderabmessungen des Kornpressors 

 von maBgebendem EinfluB. AuBerdem 

 sind selbstverstandliche Forderungen, daB 

 die zu verwendenden Kaltetrager die iib- 

 lichen Baustoffe nicht angreifen, daB sie 

 tunlichst nicht feuergefahrlich und nicht 

 allzu giftig sind. Encllich darf mit Riicksicht 

 auf die erstmalige Fiillung und auf die 

 unvermeidlichen Verluste im Betriebe der 

 Preis nicht allzu hoch sein. 



Den genannten iiblichen Kaltetragern 



i ist in der folgenden Zusammenstellung noch 



I der Wasserdampf hmzugefiigt, um erkennen 



zu lassen, warum man diesen nachstliegenden 



Stoff fiir Kaltdanipfmaschinen nicht ver- 



wendet. 



Von den geuannten Stoffen fiihrtKohlen- 

 saure auf bereits unbequem hohe Drucke, 

 dafiir auf kleine Zylinderabmessungen, well 

 nur ein kleines Gasvolumen stiindlich an- 

 zusaugen ist, des auch bei noch betracht- 

 lichen Druckes wegen. Kohlensiiure ist 

 billig und ganz ungiftig. Bei Kiihlwasser- 

 temperaturen iiber 31 (in den Tropen) 

 wird der kritische Punkt iiberschritten, 

 immerhin ist das Verhalten in der Nahe des 

 kritischen Punktes hinsichtlich der Warme- 

 aufnahme noch ahnlicli dem Verdampfungs- 

 vorgang (auch dort groBe Warmebindung), 

 auch kann man durch Einfiihrung einer 

 Nachkompression der gekiihlten Fliissigkeit 

 gerade in der Nahe des kritischen Punktes 

 eine weitere Verbesserung erzielen. Ammo- 

 niak ist giftig, greift Kupferlegierungen an, 

 die daher strengstens vermieden werden 

 miissen, ist aber gegenEisen ganz indifferent, 

 und da sich der KreisprozeB in sehr passenden 

 Druck- und Volumgrenzen abspielt, da 

 auch die hohe Verdampfungswarme des 

 Ammoniaks vorteilhaft ist, so wird Am- 

 nioniak am haufigsten in Kaltemaschinen 

 verwendet. Schweflige Saure ist indiffe- 

 rent auch gegen Kupferlegierungen, solange 

 sie nicht mit Wasser zusammenkommt. 

 Eindringen von Wasser ist sehr storend 

 durch Schwefelsaurebildung. Sie ist weniger 

 giftig als Ammoniak, lastig durch Geruch 

 und durch Beschlagen aller Eisenteile in 

 Rostfarbe. Bei Wasserdampf endlich 



sind die Drucke so niedrig, daher die Volumina 

 so groB, daB Kolbenkompressoren sehr 

 groBe Abmessungen haben muBten. Die 

 Verwendung von Kreiselrad'kompressoren 

 stb'Bt deshalb auf Schwierigkeiten, weil die 

 geringe Dichte des Gases auch nur kleine 

 Fliehkrafte freiwerden laBt. Versuche, die 

 Kompression in Strahlgeblasen zu bewirken, 

 sind noch nicht in den praktischen Ge- 

 brauch ubergegangen. Man hatte dadurch 

 die Moglichkeit, sehr groBe Volumina zu 

 verarbeiten und fast alle beweglichen Teile 

 zu vermeiden. 



Literatlir. Vorstehende Darlegungen ausfUhrlicher 

 in A. Gramberg, Umsetzung der Energie in 

 Maschinen. In Ed. Ill der Technik im XX. Jahr- 

 hundert. Braunschweig 1912. Die Fign.ren 

 entstammen auch diesem Aufxatz. H. Dubbel, 

 Entwerfen und Berechnen der Dampfmaschinen. 

 3. Aufl. Berlin 1910. A. Stoclola, Die 



Dampft.urbineii. 4- Aufl. Berlin 1910. 

 Schottler, Die Gasmaschinen. 5. Aufl. Berlin 

 1909. F. llarth, Walil, Projektierung tmd 

 Betrieb von Kraftanlayen. Berlin 1914- 

 H. Lorenz und C. Heinel, Neuere Kilhl- 

 maschinen. 5. Aufl. MUnchen 1913. C. 



Matschoss, Die Entwickelung der Dampj- 

 maschine. 2 Bde. Berlin 1908. - - Zu, 2 (Indi- 

 kator) vgl. A. Gramberg, Technische Mes- 

 sungen. 3. Avfl. Berlin 1914- 



A. Gramberg. 



