504 



Wasserkraftinaschinen und Wasserhebemaschinen 



die Drehzahl hoher wird. Figur 9 zeigt eine der 

 in Figur dargestellten Turbinen im Schnitt: 

 zwei Laufrader sitzen auf derselben Welle und 

 gieBen in ein gemeinsames Saugrohr aus. 



Bei hohen Gefallen wiirde ein normales Rad 

 umgekchrt zu schnell laufen, man braucht also 

 einen ,,Langsamlaufer". Mit der Umfangs- 

 geschwindigkeit kann man dabei nicht sehr 

 i. \\eil es bei zu starker Verkleinerung 



schon unangenehm hoch. Der Venvendung von 

 Francisturbinen fiir diese Gefalle steht auch 

 dieGefahrentgegen, daBAnfressungen, sogenannte 

 Korrosionen, deren Ursache noch nicht sicher 

 erkannt ist, an den Laufradern auftreten. 



Die Figur 11 zeigt die Wirkungsgrade 

 einer normalen Francisturbine mit Dreh- 

 schaufelregulierung in Abhangigkeit von der 



Fig. 8. 



Fig. 9. 



Fig. 10. 



derselben uicht melir moglich ist, dem Wasser 

 ini I/uiirade die Energie zu entziehen. Um die 

 Drehzahlen zu verringern, vergroBert man des- 

 wegen den Laufraddurchmesser unter Verkleine- 

 rung der Einlaufbreite (Fig. 10). Eine Grenze 

 wird hier dadurch gegeben, daB bei zu groBem 

 Dirrchmesser die Wasserverluste im Spalt 

 zwischen Leit- und Laufradkranz zu groB 

 wrerden. Bei Gefallen iiber 150 bis 200 m wird 

 des\vegen die fur die Turbine noch mogliche 

 niedrigste Umlaufzahl fiir die Generatoren 



alsAbszisse aui'getragenenWassermenge. Die 

 Wirkungsgrade bei geringerer Wassermenge 

 sind deswegen noch so gut, weil die Dreh- 

 schaufeln dabei das Wasser in schragerer 

 Richtung dem Laufrad zufuhren. Unter be- 

 sonders giinstigen Verhaltnissen groBe Tur- 

 binen, sorgfaltige Ausfiihrung der Schaufeln, 

 sehr gute Wasserzufiihrung und Wasser- 

 abfiihrung konnen mit Normallaufern 

 Wirkungsgrade bis 90% erzielt werden. Bei- 

 Langsamlaufern, die bei gleicher Wasser- 

 menge und gleichem Gefalle nur etwa ein 

 Drittel der Umlaufzahl einer normalen Tur- 

 bine haben, sind die Wirkungsgrade wenig 



