28 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift, 



Nr. 3. 



Der Anschluss der Blitzableiter an Wasser- 

 und Gasleitungsrolire. - - Die Frage, oh Blitzab- 

 leiter mit den Rohrsystemen der Gas- und Wasserleitungen 

 in leitende Verbindung gebracht werden mssen, ist im 

 gegenwrtigen Jahrzehnt wiederholt aufgeworfen und be- 

 sprochen wurden. Fr den Physiker ist dieselbe dabin 

 entschieden, dass ein solcher Anschluss nothwendig er- 

 scheint; in den Kreisen der Gas- und Wassertechniker 

 sind die Ansichten dagegen noch so sehr getheilt, dass 

 sogar neuerdings Stimmen aus diesen Kreisen sich mit 

 aller Entschiedenheit gegen den in Kode stehenden An- 

 schluss erklrt haben. Der fr die Blitzableiterfrage ge- 

 bildete Unteraussehuss des Elektrotechnischen Vereins zu 

 Berlin hat bekanntlich am 24. Januar v. .1. den Entscheid 

 gegeben: ..dass der Anschluss der Blitzableiter an die 

 (i;is- und Wasserleitungen fr letztere nicht nur keine 

 Gefahr bringt, sondern dass vielmehr im Falle der Unter- 

 lassung eines solchen Anschlusses eben jene Leitungen 

 gerade so wie bei Abwesenheit eines Blitzableiters direkt 

 gefhrdet sind. Demnach ist unbedingt zu fordern, dass 

 Blitzableiter mit den in demselben Hause vorhandenen 

 Gas- und Wasserleitungen metallisch verbunden werden. 

 Dieser Anschluss hat an einer geeigneten Stelle vor dem 

 Eintritt der Gas- und Wasserrhren in die Hauptmesser 

 zu erfolgen." 



Es scheint nun, dass die Grundlagen, auf welchen 

 dieser Entscheid ruht, den eine Anzahl unserer bedeutend- 

 sten Physiker gegeben hat, in den Kreisen der Gas- und 

 Wasser-Fachleute nicht gengend bekannt oder doeb ge- 

 wrdigt worden sind. Daher ist es angezeigt, auf die 

 Erwgungen zurckzugreifen, welche zu jenem Schlsse 

 fhrten und welche soeben Professor Bernhard Weber 

 in Breslau verffentlicht hat. Was zunchst die durch 

 Wasser- und Gasrhren bedingte Blitzgefahr der Gebude 

 betrifft, so heisst es am angefhrten Orte: Die im Erd- 

 reieb ausgebreiteten und vielfach verzweigten Systeme 

 der Wasser- und Gasleitungsrhren stehen in der Regel 

 in ausserordentlich inniger Verbindung mit den grossen 

 zusammenhngenden Leiterinassen der Erde. Sobald ein 

 einschlagender Blitz an irgend einer Stelle die Wasser- 

 oder Gasrhren erreicht, findet er auf seiner in allen 

 Fllen nach jenen grossen Leitcrmassen gerichteten Bahn 

 kein wesentliches Hinderniss vor, jedenfalls lenken Wasser- 

 und Gasrhren die Bahn des Blitzes auf sich zu. Lies 

 tritt um so energischer ein, je mehr gleichzeitig die letzten 

 Verzweigungen der Rhren an die hervorragenden Punkte 

 der Erdoberflche heranreichen, je weiter also diese 

 Rhren in die oberen Stockwerke der Gebude hinauf- 

 gefhrt sind. Ein Gebude mit Wasser- und Gasleitung 

 ist sonacb der Gefahr ausgesetzt, dass der Blitz, die 

 ussern Mauern oder das Dach durchbrechend, in die ge- 

 nannten Rhren einschlgt. Diese Gefahr bleibt auch 

 dann vorhanden, wenn der unmittelbare metallische Zu- 

 sammenhang der Rhren durch schlecht leitende Dich- 

 tungsmittel unterbrochen ist. Denn solche in der Hegel 

 nur einige Millimeter dicke Zwischenschichten werden vom 

 Blitze leicht durchschlagen und beeinflussen die gesammte 

 Bahn desselben nur unmerklich. Es kommt vielmehr in 

 diesen Ballen nur noch die neue, mit der Funkenbildung 

 an den Unterbrechungsstellen etwa verbundene und im 

 Innern der Gebude unter Umstnden nicht unerhebliche 

 I lefabr zu der frhem hinzu." 



Die eigene Gefhrdung der Wasser- und Gasrhren 

 kann in dreierlei Weisen auftreten: 1. An der Einschlags- 

 stelle des Blitzes in die Rhren; liegt diese Stelle frei in 

 der Bnl't zutage, so beschrnkt sich die zerstrende Wir- 

 kung des Blitzes meist auf kleine, unerhebliche Schmel- 

 zungen. Bei dnnen Gasrohren kann an solchen Stellen 

 eine Entzndung des Gases eintreten. Wenn die Bin 



schlagstelle im Wasser, im Erdreich oder innerhalb einer 

 Mauer liegt, so tritt eine viel bedeutendere mechanische 

 Zerstrung ein, wie das durch neuere Versuche des Herrn 

 Top ler experimentell dargethan ist. Diese mechanische 

 Zerstrung der im Erdreich liegenden Rhren kann unter 

 Umstnden sehr betrchtlichen Schaden verursachen, nm- 

 lich dann, wenn durch Verzweigung im Erdreiche der 

 Blitz gleichzeitig an mehreren Punkten oder lngs grsserer 

 Strecken in die Rhren einschlgt. 2. Beim Ueberspringen 

 der aus schlecht leitendem Material beigestellten Dich- 

 tungsstellen. Diese Gefhrdung kann mechanische Zer- 

 reissungen der Rhren bewirken. Eine Zndung des 

 (!ases ist jedoch nicht wahrscheinlich, wenn die Dichtungs- 

 stellen im Erdreich liegen, da selbst explosible Gasge- 

 mische durch Funkenbildung nicht entzndet werden, so 

 lange sie keine grossem Hohlrume ausfllen. Liegen 

 diese Dichtungsstellen, zu denen auch die im Hause ge- 

 legenen Gasmesser gehren, in der Luft, so kann Zun 

 dng eintreten. ?>. Bei leitender Fortfhrung des Blitzes 

 lngs der Rhren. Diese durch Erhitzung und Schmel- 

 zung des durcliHossenen Leiters bedingte Gefhrdung ist 

 eine sehr geringe. Erfahrungsgemss kommt dieselbe nur 

 bei den dnnern und aus Blei verfertigten Rhren vor." 

 Die knstlich angelegten Blitzableiter knnen natur- 

 gemss nur mit Erdplatten versehen werden, welche in 

 Bezug auf Grsse der Flche und innige Berhrung mit 

 den Leiterinassen der Erde nur verschwindend klein und 

 wenig wirksam erscheinen neben dem gewaltigen Netze 

 der Wasser- und Gasrohren. Sobald deshalb irgend ein 

 Auslufer dieser Rhrensysteme in der Nhe eines Blitz- 

 ableiters liegt, erhlt der in den letztern einschlagende 

 Blitz die Neigung, auf jene Rhren berzugehen. Dass 

 dies wirklich der Fall, wird durch viele Beispiele be- 

 wiesen. Hierhin gehrt z. B. der Blitzschlag, welcher 

 am 4. August 1880 vom Abieiter der Nikolaikirche in 

 Flensburg auf die Gasleitung des an der Kirche liegenden 

 Schulhauses bersprang; der Blitzschlag, der 1877 vom 

 Abieiter der Kirche in Itzehoe mit Durchbrechung einer 

 Vj m dicken Mauer auf die Gasleitung berschlug; der 

 Blitzschlag zu Alatri 1871, welcher einen 10 m langen. 

 7, in tiefen Graben aufwarf, um vom Abieiter auf die 

 Wasserleitung zu gelangen, und viele andere. Aus Ver- 

 suchen von Herrn Top ler ergiebt sich, dass selbst von 

 Blitzableitern mit den ausgezeichnetsten Erdleitungen sehr 

 betrchtliche Seitenentladungen auf benachbarte Wasser- 

 oder Gasrhren bergehen knnen. Nur in einem sehr 

 grossen, viele Meter betragenden Abstnde zwischen 

 Rhren und Blitzableiter wrde, ein Schutz gegen solches 

 Ueberschlagen zu suchen sein, wenn gleichzeitig voraus 

 gesetzt werden knnte, dass innerhalb dieses trennenden 

 Raumes keinerlei, auch nur vorbergehend angebrachte 

 und auch nur massig leitende Gegenstnde vorhanden 

 sind. Es liegt aber auf der Hand, dass innerhalb be- 

 wohnter Gebude eine derartige Voraussetzung nur in den 

 seltensten Fllen gemacht werden kann, da jeder gewhn- 

 liche Klingelzug, jede Goldleiste usw. uncontrollirbare 

 Brcken und Verbindungsglieder zwischen Blitzableiter 

 und Rhren bilden knnen." Mit Recht wird ausdrck- 

 lich in den Erwgungen hervorgehoben, dass die KLom- 

 plieation der in einem Gebude vorhandenen Wasser- und 

 Gasrhren mit einem mit letztem nicht metallisch ver- 

 bundenen Blitzableiter allgemein als eine knstlich ge- 

 schaffene Blitzgefhrdung desjenigen Gebudetheiles er- 

 scheint, welcher zwischen Blitzableiter und Rhren liegt, 

 sowie auch der Rhren selbst. Diese Folgerung liegt so 

 klar auf der Hand, dass ein ernstlicher Einwand dagegen 

 gar nicht erhoben werden kann. Ebenso klar ist der 

 Weg vorgezeichnetj um diese Gefahr zu beseitigen. Ver- 

 bindet man den Blitzableiter durch eine continuirliehe 



