Nr. 23. 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



231 



Stande ist, ber eine Entfernung von dem angegebenen 

 Betrage sogar durch Gleichstrom die Elektricitilt in 

 wirthschaftlicher Weise zu vertheilen. Die Energie wird 

 von der Versuchswerksttte der Firma W. Lahnieyer 

 und Co. (Frankfurt) in Oifenbach nach der Ausstellung 

 geleitet. Es wird dabei abwcclisclnd Gleichstrom und 

 Drehstrom (mehrphasiger Wechselstrom) zur vVnwcndung 

 gelangen, um beide .Systeme nebeneinander ausznprobiren 

 und in eindringlicher Weise die Vortheilc eines jeden 

 Systems kenntlich zu machen, und ein Urthcil daridjcr zu 

 erhalten, wann das eine, wann das andere die grsseren 

 Vortheilc bietet. Es mge hier zunchst eine Beschrei- 

 bung des angewandten Gleichstrom-Fernleitungs- 

 systems Platz linden. In Offenbach wird der Strom in 

 einer Dynamomaschine Lahmeyer'scher Construction von 

 2000 Volt Spannung und 25 Ampere Stromstrke erzeugt. 

 Die Schenkel 

 der Maschine 

 werden mit 110- 

 voltigem Strom 

 eregt, der der 

 dortigen Be- 

 leuchtungsanla- 

 ge des Wer- 

 kes entnommen 

 wird. Der An- 

 ker der Ma- 

 schine ist eine 

 4 polige Trom- 

 mel. Man hat 

 Trommel- und 

 nicht Kingwick- 



leitung in Frankfurt auf der gleichen Hhe wie an den 

 Anfangspunkten in Oifenbach erhlt. In der Vertheilungs- 

 halle wird die Energie von einem L. 'sehen Gleichstrom- 

 umformer solcher Construction aufgenommen, dass er bei 

 constanter Hochspannung auch constantc Niederspannung 

 gicljt. Solche Regulirung bei den Umformern zu erreichen 

 ist eine sehr wcsentliclic Sache und hier zum ersten Male 

 in so einfacher Weise gelungen. Bei der anderen Anord- 

 nung kommt die Fernlcitungsdynamo in Offenbach in 

 Wegfall. Der Strom wird direct durch die Fernleitung 

 in einen L. 'sehen Fernleitungsumfornier geschickt, der 

 neben dem vorhin erwhnten in der Halle betrieben wird. 

 Mit der Anwendung beider Systeme wird abgewechselt. 

 Im zweiten Falle besorgt also der Umformer auch noch 

 den Ausgleich des Spannungsverlustes in der Fernleitung. 



Einen 



solchen Umformer zeigt unsere 



luns 



gewhlt, 



um eben gera- 

 de zu zeigen, 

 dass bei guter 



constructiver 



Durchfidn-ung 

 der Trommel- 

 wickelung bei 

 Gleichstromma- 

 scbinen Span- 

 nungen bis200()- 

 Volt keinen An- 

 lass zu Betriebs- 

 strungen ge- 

 ben. DieWicke- 



lung ist in Nuten, welche im Anker des Eisens liegen, 

 eingebettet und so gegen jede Verschiebung gesclitzt. 

 Die Regulirung der Dynamonmschine erfolgt auf con- 

 stantc Spannung. Der Regulirwidcrstand liegt im 110- 

 voltigen Nebenschluss, sodass eine Bedienung innerhalb 

 der Hochspannungsleitungen whrend des Betriebes aus- 

 geschlossen ist. 



Die Uebertragung der Energie nach Frankfurt ge- 

 schieht durch zwei Leitungen von 6 nnn Durehni., deren 

 Montage die Reichspostverwaltung in Anerkennung der 

 Bedeutung des Versuchs bernahm. Bis auf den Main- 

 bergang (nterniainbrcke) sind die Leitungen an Tele- 

 graphenstangen gefhrt mit Drhten der Firma lleck- 

 mann n. Co., Duisburg. Der Uebergang auf der Brcke 

 findet mittelst Patentkabeln von Siemens u. Halske statt. 

 Der Strom wird nun direct zur Vertheilungshalle der 

 Ausstellung gefhrt, und die ganze Anlage hat dann die 

 Aufgabe zu erfllen, daselbst die Energie in constanter 

 Spannung von 110 Volt zur Verfgung zu stellen. Zu 

 dem Zweck werden zwei Anordnungen |)robirt. Bei der 

 einen wirkt in Offenbach eine Lahmeyer'schc Fernleitungs- 

 dynamo, welche die Spannung an den Enden der Fern- 



Abbildung, die 

 auch die Con- 

 struction erken- 

 nen lsst. Der 

 linksseitig ab- 

 gegrenzte Theil 

 des Magnetge- 

 stells ist gleich- 

 sam eine Fern- 

 leitungsdynamo, 

 die auf einen 

 Theil der Nie- 

 derspannungs- 

 wickelung ge- 

 sondert ein- 

 wirkt. Der Um- 

 former bildet 

 also eine voll- 

 kommene Ver- 

 schmelzung ei- 

 ner Fernlei- 



tungsdjmamo 

 und eines auf- 

 Gleichspannung 

 wirkenden Um- 

 formers zu ei- 

 ner Maschine, 

 ohne dass durch 

 den Hinzutritt 

 der ersteren ein 

 Collector erfor- 

 derlich wird 

 oder irgend welche Theile hinzutreten, welche Wartung 

 bedrfen oder der Abnutzung ausgesetzt sind. Er erfllt 

 alle Anforderungen, die (berhaupt an Gleichstrom-Um- 

 former zu stellen sind und bildet gewissermassen einen 

 Abschluss der bezglichen Entwicklung der Gleichstrom- 

 technik. Es ist noch zu beachten, dass der Umformer 

 whrend des Betriebes durchaus keiner Wartung bedarf. 

 Nicht nur geschieht, wie gesagt, die Regulirung selbst- 

 thtig, sondern auch Stromabnehmer und Sehmiervorrich- 

 tung sind so eingerichtet, dass whrend eines 24 stndigen 

 Vollbetriebs kein Eingriff des Wrters nothwendig wird. 

 Die Maschine enthlt endlich noch eine Neuerung (Lah- 

 meyer'scher Erfindung), durch die der Uebertritt der 

 Hochspannung auf die Niedcrspannungsleitungcn absolut 

 ausgeschlossen ist. 



Alles in Allem genommen erfllt das vorliegende 

 System die ihm gestellte Aufgabe in bester Vollkommen- 

 heit und mit den einfachsten Mitteln. Zeitigt der prac- 

 tische Betrieb hinsichtlich Sicherheit uudWirthschaftlichkcit 

 solche Resultate, wie sie nach der Natur des Systems er- 

 reichbar sind , so wird man dieser Anlage eine sehr 

 wesentliche Bedeutung zumessen mssen. Wohl lassen 



