494 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XV. Nr. 34 



Ein Einflufi der Kastration auf die Ausbildung 

 des Kehfkopfes bei Pferd und Rind war schon 

 deshalb wahrscheinlich, weil Unterschiede in Starke, 

 Hohe und Klangfarbe mannlicher und kastrierter 

 Tiere deutlich vorhanden sind. Ihre anatomische 

 Auspragung war andererseits um so eher zu er- 

 warten, da die Kastration meistens schon friih- 

 zeitig im prapuberalen Alter vorgenommen wird. 



Josef Schreiber (Anatomischer Anzeiger 

 49. Bd., 1916, S. 129 150) schildert nun die 

 Differenzen, welche der Kehlkopf des mannlichen 

 Kastraten gegeniiber jenem von Hengst und Stier 

 bei Pferd und Rind zeigt. Es entsteht infolge der 

 Wachstumshemmung ein asexueller Typus, wel- 

 cher zwar viel Ahnlichkeit mit dem weiblichen 

 Typus besitzt, keineswegs aber durch eine aktive 

 Annaherung herausgebildet wurde. Die Kastration 

 sowohl der mannlichen wie der weiblichen Tiere 

 bringt eine gemeinsame, der Geschlechtscharaktere 

 entkleidete, also asexuelle, Form hervor. 



Kathariner. 



Botanik. Eine Steigerung des Ertrages von 

 Champignonkuituren laSt sich nach Versuchen 

 von Dr. W. Magdeburg 1 ) durch Anwendung 

 von Ozon erzielen, indem man das auf elektri- 

 schem oder chemischem Wege hergestellte Ozon 

 in den Raum, in dem sich die Kulturen befinden, 

 einfuhrt. Der giinstige Einflufi des Ozons beruht 

 wahrscheinlich auf seiner Eigenschaft, parasiten- 

 totend zu wirken. In den Champignonkuituren 

 treten bekanntlich pflanzliche oder tierische Para- 

 siten auf, die den Ertrag der Kulturen verringern 

 oder oft ganz vernichten. Diese Parasiten werden 



Spannung no Volt. Leitungsquerschnitt 



durch das Ozon in ihrer Entwicklung sehr stark 

 gehemmt, so dafi ihr schadigender Einflufi gestort 

 wird. Es kommt hinzu, dafi das Ozon die in 

 den Kulturraumen vorhandenen Dunggase, insbe- 

 sondere das Ammoniak, oxydiert. Auch kommt 

 moglicherweise noch eine spezifische Wirkung 

 des Ozons auf die Sauerstoffatmung der Champig- 

 nons in Betracht. Bg. 



Physik. Uber Eisenleitungen fiir Hausinstalla- 

 tionen berichtet J. Teichmuller in der Elektro- 

 technischen Zeitschrift 37, S. 207 (1916). Wenn 

 das technische Gefiihl zunachst nichts von der 

 Verwendung dieses Materials wissen will, so liegt 

 das daran, dafi man gewohnt ist, die Leitungen 

 aus Kupferdraht herzustellen, der einen viel klei- 

 neren Widerstand und daher auch einen geringeren 

 Spannungsverbrauch hat. Da indessen die neueren 



Gliihlampen (Metallfadenlampen) sehr viel unemp- 

 findlicher gegen Spannungsschwankungen sind als 

 die alteren Kohlefadenlampen, so kann man den 

 zulassigen Hochstwert des Spannungsverlustes in 

 der Leitung, der fiir Hausleitungen auf 2 / fest- 

 gesetzt war, ohne an Licht merklich EinbuBe zu 

 erleiden auf 5 6 / erhohen. Eine Metallfaden- 

 lampe, die statt der fiir sie vorgeschriebenen 

 110 Volt nur 104 oder 105 erhalt, brennt dafiir 

 nicht merklich dunkler. Ferner ist zu bedenken, 

 dafi dieser hochste zulassige Spannungsverlust nur 

 fur die aufierste Lampe in Betracht kommt, wenn 

 alle iibrigen gleichzeitig eingeschaltet sind. Das 

 kommt aber in einem Haushalt fast gar nicht vor; 

 meistens sind nur 15 30 / der Lampen gleich- 

 zeitig in Betrieb, dafi die Halfte brennt, ist schon 

 als Ausnahme zu betrachten. Daraus geht her- 

 vor, dafi die Spannungsschwankung selten oder 

 nie den rechnerischen Hochstwert erreicht. Be- 

 rechnet man nun Hausinstallationen mit Eisen- 

 leitungen unter Zugrundelegung des Hochstwertes 

 von 5 6 / der Spannungsschwankung, so ist 

 man erstaunt, wie zahlreiche Installationen sich 

 schon mit den geringsten Querschnitten von 1,5 

 und 2,5 mm 2 ausfuhren lassen. Ein Beispiel sei 

 in der folgenden Tabelle mitgeteilt. In dieser ist 

 fiir 510 Lampen von je 30 Watt fiir eine Be- 

 triebsspannung von 1 10 bzw. 220 Volt berechnet, 

 wie lang die Leitung sein darf, wenn man an 

 ihrem Ende eine gewisse Lampenzahl einschaltet, 

 bis zu deren Klemmen der hochstzulassige Span- 

 nungsverlust von 5 / erreicht sein soil. Der 

 spezifische Widerstand des Eisens ist dabei gleich 

 o, 143 iVm-mm- gesetzt, die Leitung ist unver- 

 zweigt. 



') Vgl. D.R.P. Nr. 291826, Kl. 45!. 



Sind also an dem Ende einer Eisendrahtleitung 

 voii 2,5 mm 2 Querschnitt und 22 m Lange 

 8 Lampen angeschaltet, so betragt die Spannung 

 an den Lampenklemmen 104,5 Volt, so dafi samt- 

 liche 8 Lampen vorschriftsmafiig brennen. Bei 

 verzweigten Leitungen liegen die Verhaltnisse 

 noch giinstiger; natiirlich hangt das von der Art 

 der Verzweigung ab, doch kann man fiir gewohn- 

 liche Falle wohl eine VergroSerung der zulassigen 

 Drahtlange auf das Anderthalbfache als zutreffend 

 annehmen: demnach betragt z. B. die Lange der 

 Leitung bei 110 Volt 2,5 mm' 2 Querschnitt und 

 bei Belastung mit 8 Lampen i l / 2 X22 = 33m, 

 bei 220 Volt Spannung 132 m. Mit einem In- 

 stallationsumfang von 5 10 Lampen kommen 

 aber eine sehr grofie Anzahl von kleinen Hausern 

 namentlich auf dem Lande und in Vororten aus. 

 Es kann hier also sehr viel Kupfer gespart wer- 

 den. Nich minder giinstig stellt sich die Sachlage 

 fiir die Verwendung der Leitungen aus Eisen, 



