Einschliesslich der Zeitschrift 5}e NcltUr" (Halle a. S.) Seit i. April 1902. 



Organ der Deutschen Gesellsehaft fur volkstlimliehe Naturkunde in Berlin. 



Redaktion: Professor Dr. H. Potonie und Oberlehrer Dr. F. Koerber 

 in Gross-Lichterfelde-West bei Berlin. 



Verlag von Gustav Fischer in Jena. 



Neue Folge II. Band; 

 der ganzen Reihe XVIII. Band. 



Sonntag, den 19. April 1903. 



Nr. 29. 



Abonnement: Man abonniert bei alien Bucbhandlungen und 

 Postanstalten , wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis 

 ist M. 1.50. Bringegeld bei der Post 15 Pfg. extra. Postzeitungs- 

 liste Nr. 5263. 



Inserate : Die viergespaltene Petitzeile 40 Pfg. Bei grbsseren Auftrageu 

 entsprechender Rabatt. Beilagen nach Uebereinkunfl. Inseraten- 

 annahme durch Max Gelsdorf, Leipzig-Gohlis , Bohmestrasse 9, 

 Buchhandlerinserate durch die Verlagshandlung erbeten. 



Ausnutzung der Abdampfwarme bei Dampfmaschinen. 



[Nachdruck verboten.J 



Bekanntlich ist die Dampfmaschine, trotz der grossen 

 Fortschritte, die in Hirer Konstruktion gemacht worden 

 sind, doch in der That eine recht unvorteilhaft arbeitende 

 Vorrichtung, da von der ganzen, in der Yerbrennungs- 

 warme der Kohle enthaltenen Kraftmenge, die man auf 

 dem Roste des Dampfkessels einbringt, schliesslich doch 

 nur 12 16'",, thatsachlich nutzbar gemacht werden. Die 

 bei einer Dampfmaschinenanlage auftretenden Verluste 

 sind mancherlei Art. Zunachst liegen sie an schlechter 

 Konstruktion und Bedienung der Dampfkesselfeuerungen. 

 Da diese meistens mit einem unverhaltnismassig grossen 

 Luftiiberschuss arbeiten, und die aus ihnen ausstromenden 

 Gase mit einer noch recht hohen Temperatur in den 

 Schornstein entweichen lassen, so sind grosse Warme- 

 verluste die Folge. Auch die Anteile von Kohlenstoft, 

 die unmittelbar in Gestalt von Rauch aus dem Schorn- 

 stein entweichen, sind nicht zu vernachlassigen, wahrend 

 andererseits eine Bildung von Kohlenoxyd und dadurch 

 entstehende Warmeverluste gerade bei Dampfkesselfeue- 

 rungen nur wenig vorkommen. 



Die Mittel gegen diese Ouelle von Verlusten sind 

 sorgfaltige Konstruktion der Feuerung und namentlich 

 gute Ausbildung und gute Ueberwachung der Heizer, da 

 selbst die am besten konstruierte Feuerung bei nicht sach- 

 gemasser Bedienung und diese du'rfte fur Dampfkessel- 

 feuerungen leider die Regel sein doch nicht Ent- 



o o 



sprechendes leisten kann. Auch alle die vielfach als 

 kohlensparend angepriesenen Apparate zur Untersuchung 

 der Rauchgase, zur Zugmessung, zum Feststellen der jedes- 

 maligen Temperatur der Feuergase u. s. w. sind ja an und 



Von Dr. Gustav Rauter. 



fur sich meist recht gut und schon, konnen aber auch 

 naturlich nur bei ausserst gevvissenhafter Anwendung das 

 leisten, was sie versprechen. Auch sind sie vielfach von 

 so feiner Konstruktion , dass sie wohl in einem physi- 

 kalischen Laboratorium, aber nicht in einem Fabrikbetriebe 

 auf die Dauer heil bleiben konnen, wahrend Ausbesserungen 

 wiederum bei der fiir sie erforderlichen besonderen Ge- 

 schicklichkeit nur unter grossen Schwierigkeiten vorge- 

 nommen werden konnen. 



Nachst der Feuerung war es dann die Konstruktion 

 des Kessels selber, der man seine Aufmerksamkeit zu- 

 wandte, und bei der man eine immer vollkommenere Aus- 

 nutzung der in den Heizgasen enthaltenen Warme herbei- 

 zufuhren suchte, sodass diese nur mit einer solchen Tempe- 

 ratur in den Schornstein entweichen durften, die eben zur 

 Aufrechterhaltung des Zuges erforderlich war. Andere 

 Vorschlage gingen dahin, statt der Warme der Heizgase 

 lieber ein Dampfstrahlgeblase oder dergleichen zur Her- 

 stellung des Zuges zu verwenden, da dieses sicherer zu 

 regulieren sei und auch die Errichtung eines so teuren 

 Baues iiberfliissig mache, wie es die hohen massiven Dampf- 

 schornsteine gewohnlich seien. Eine andere Frage wieder 

 ist es, ob man nicht iiberhaupt fur gewohnlich die Dampf- 

 schornsteine in zu grossen Abmessungen ausfiihrt, und ob 

 es nicht auch so schon in den meisten Fallen moglich sei, 

 durch Verminderung ihrer Abmessungen an Anlagekosten 

 zu sparen. 



Hand in Hand mit den an den Dampfkesseln selber 

 vorgeschlagenen Verbesserungen ging die Einschaltung von 

 Wasservorwarmern und Dampfu'berhitzern in den vom 



