XIII. Nr. 38. 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



44t) 



l 



tylcngas unter einem Druck von 48 Atmosphren bei 1 C. 

 der bei 37 C. unter 68 Atmosphrendruck. 1 ebm. Gas 

 liefert 1,65 Liter flssiges Acetylen. Die Apparate zur 

 Entwickelung des Acetylengases sind nach vier verschie- 

 denen .Systemen gebaut: 1. das Wasser tropft oder fliesst 

 von oben auf das Garbid; 2. das gesammte Carbid wird 

 in das Wasser gesenkt; 3. das Carbid fllt portionsweise 

 in das Wasser; 4. das Wasser steigt von unten an das 

 Carbid heran. Wer sich ber diese Apparate, sowie ber 

 alle Fragen ber Calciumearbid und Acetylen genau 

 orientiren will, dem ist das bereits erwhnte Werk von 

 Liebetanz sehr zu empfehlen. Wer zu Vortrgen ber 

 Acetylen einen Demonstrationsapparat verwenden will, 

 der kann diesen von der Berliner Firma F. Butzke & Co. 

 beziehen (Preis 45 Mark). Ich erleuchte nach Vortrgen 

 mit einem solchen Apparat den Saal mit drei grossen 

 Flammen. Kleine Mengen Acetylen erzeuge ich in einem 

 Heronsball mit sehr feiner 

 Glasffnung. Man wirft in den 

 Heronsball ein Stckchen Car- 

 bid, giesst Wasser darauf, ver- 

 schliesst mit dem Kork und 

 zndet das entstrmende Gas 

 sofort an. Eine Explosion, die 

 bei der Wasserstoffentwicke- 

 lung leicht eintritt, ist hier 

 nicht zu befrchten. 



Soll dem Acetylen der 

 Weg zur Weiterverbreitung ge- 

 ebnet werden, so drfen nur 

 Apparate zur Aufstellung ge- 

 langen, die das Gas absolut 

 gefahrlos erzeugen und die 

 einfach zu bedienen sind. 

 Jetzt ist es leicht, mit 

 llil fe eines billigen A ppa- 

 rates in seiner Wohnung 

 Gasbeleuchtung einzu- 

 fhren und bei einem Um- 

 zng kann man den Appa- 

 rat mitnehmen. Wer Fett- 

 gasbeleuchtuhg hat. kann diese 

 mit dem Acetylenapparat ver- 

 binden, sc dass ein Gemisch von beiden zum Ver- 

 brennen kommt. So werden z. B. zur Zeit Berliner 

 Stadtbahn wagen durch Verwendung eines Gemisches aus 

 75 Theilen Fettgas und 25 Theilen Acetylen erleuchtet, 

 das etwa dreimal soviel Helligkeit ausstrahlt wie Fettgas 



theilen aus den in einem gemeinschaftlichen Behlter b, 

 befindlichen Entwickler x mit Wasserabscheider c, dem 



Gasauffangbehlter 



mit Reiniger 



<l und der Wasser 





und zwar bei gleichem Kosten aufwnde. Mit diesem 

 Gasgemisch werden nun smmtliche Eisenbahnen in 

 Prcussen beleuchtet. Bei dem Universal-Acetylenapparat 

 der bekannten Firma Butzke & Co. in Berlin S. 42 

 (Ritterstr. 12) fllt selbstthtig eine bestimmte Menge 

 Carbid ins Wasser, sobald durch den Verbrauch an Gas 

 die Gasometerglocke bis auf ein bestimmtes Niveau fllt, 

 und ffnet dabei den Wasserzufluss an dem Entwickler. 

 Zugleich wird aber auch durch das zustrmende Wasser 

 die bei der Erzeugung des Gases entstehende Wrme 

 gebunden, so dass sie von aussen kaum wahrnehmbar 

 ist. Jeder Apparat ist mit zwei Entwicklern versehen, 

 von denen der nchste sogleich in Thtigkeit tritt, wenn 

 der vorhergehende zu wirken aufhrt. Hierbei wird aus 

 dem ersten Entwickler das in demselben vorhandene Gas 

 durch Wasser verdrngt, und es ist stets von aussen 

 sichtbar, in welchem Entwickler das Carbid aufgebraucht 

 ist. Die Bedienung ist sehr einfach, denn es wird bei 

 der Neubeschickung mit Carbid nur der Gashahn zuge- 

 schlossen und der Ablaufhahn geffnet. Der Universal- 

 Acetylenapparat besteht in seinen wesentlichen Bestand- 



zufhrung n mit Hahn n\ der mit der Wasserleitung oder 

 einem mitgelieferten Wasserbehlter verbunden wird. 



Man "stellt den Gasometer <>. </' wagerechl so auf, 

 dass der Wasserablass wa desselben nach vorn steht. 

 Das rechts vom Ablass befindliehe Gaszufhrungsrohr </' 

 verbindet man mit dem Wasserabscheider c, der mit dem 

 ebenfalls wagerecht aufzustellenden Entwickler b ver- 

 bunden ist und schraubt an das Ableitungsrohr g l den 

 Absperrhahn e mit Reinigungsbehlter d, dessen Gasauslass 

 mit der Verbrauchsleitung verbunden wird. Die das 

 Sicherheits- und zugleich Fhrungsrohr tragenden Rohre 

 3s werden am Behlterrand l befestigt und das Gewicht 

 y auf den Behlter aufgelegt, Die Wasserzufhrung n 

 ordnet man so an, dass deren Ausfluss in den Schwank- 

 lauf o einmndet. Die Ver- 

 lngerung des Rohres //, das 

 ,_== das Sicherheitsventil bildet, 



wird mit einer ins Freie zu 

 fhrenden Sicherheitsleitung 

 verbunden. An den Wasser- 

 hahn z/ 1 hngt man das Gegen- 

 gewicht w an, so dass es den 

 Hahn schliesst. Wo Wasser- 

 leitung nicht vorhanden ist, 

 wird ein der Grsse ent- 

 sprechender Wasserbehlter 

 neben oder oberhalb des Ent- 

 wicklers aufgestellt. 



Bei der ersten Inbetrieb- 

 setzung lst man so viele 

 Pfund Kochsalz, als der Apparat 

 Flammen speisen soll, in 

 einigen Eimern Wasser auf 

 und schliesst sodann den Haupt- 

 hahn e, die einzelnen Entwick- 

 lerhhne/', sowie den Condens- 

 hahn p, schttet das gewonnene 

 Salzwasser iu das Wasser- 

 bassin a 1 , also in den Raum 

 zwischen Entwickler a und d 1 

 und fllt hierauf das Bassin bis zwei Finger breit an 

 den Rand mit klarem Wasser, wodurch die Glocke a 

 auf ihren hchsten Stand steigen wird. Hierauf merkt 

 man diesen Stand an, um controlliren zu knnen, ob die 

 Verschraubungen dicht verbunden wurden. Ist das ge- 

 schehen, so ffnet man den Hauptbahn e, nachdem smmt- 

 liche Brennerhhne und Condenshahn i geschlossen wurden, 

 um in gleicher Weise die Dichtigkeit der Gesammtleitung 

 etwa l /a Stunde zu controlliren. 



Hierauf lsst man die gesammte in der Glocke a be- 

 findliche Luft durch Oeffnen der Entwicklerhhne f und 

 entweichen, worauf mit dem Fllen der Entwickler be- 

 gonnen wird. 



Bei Apparaten bis Grsse 2 sind die Sehwimmksten 

 t' bis hchstens zur Hlfte mit Carbid anzufllen, whrend 

 bei den grsseren Apparaten jeweilig nur der innere der 

 beiden Doppelksten voll mit Carbid zu beschicken ist 

 und ist es angebracht, in jedem Entwickler die drei 

 untersten Ksten geringer zu beschicken. Die Ksten 

 setzt man in die Rahmengestelle a ein und diese in die 

 betreffenden Entwickler, worauf man den Deckel 3 darber 

 deckt und dann den auf dem Dom desselben angebrachten 

 Lufthahn r schliesst. Den Deckel 3 befestigt man durch 

 den Sicherungswinkel z in seiner tiefsten Lage. Jetzt 

 ffnet man den Ablasshahn </ und giesst auf den Ent- 

 wickler so lange Wasser, bis dasselbe aus dem Ablass- 



ZZZ3 



