( 33 ) 



plac la chaudire et les bouilleurs dans la chemine mme, verticalement 

 au-dessus du foyer. Il est facile d'apprcier les effets de cette disposition 

 sous le rapport del combustion et du tirage, surtout lorsque l'on veut 

 chauffer au coke. " if- "> ' * 



La colonne d'air chaud qui s'lve verticalement contribue seid , en 

 vertu d'une diminution de poids, exciter le tirage, par consquent la 

 combustion. L'un et l'autre sont ralentis et attnus sans cesse par le 

 frottement de l'air chauff contre les parois des tuyaux qu'il traverse , 

 non plus seulement dans la portion verticale du trajet , mais dans toute 

 son tendue : ce frottement, qui dpend de la nature des parois, est trs 

 grand dans les tuyaux en briques. 



Les chaudires bouilleurs ordinaires o l'air chaud parcourt d'abord 

 plusieurs galeries horizontales, exigeront donc de hautes chemines, ou 

 des moyens mcaniques, tels que l'emploi d'un ventilateur. 



En plaant au contraire les bouilleurs verticaux et la chaudire dans 

 la chemine mme, on fait en sorte que la portion de courant d'air qui 

 les chauffe par contact, serve en mme temps par sa moindre densit 

 dterminer le tirage : elle l'excitera d'autant mieux que c'est au sortir 

 du foyer que la rarfaction de l'air est la plus grande. 



La portion de chemine en tle dont la chaudire nouvelle est sur- 

 monte, pourrait mme, sans aucun doute, tre rduite encore, surtout 

 si, comme on l'a projet, on donne aux bouilleurs verticaux une plus 

 grande longueur. 



Sous un autre rapport, la disposition propose semble encore ia- 

 vorable rchauffement rapide de la chaudire. On ne connat pas 

 avec exactitude la temprature laquelle l'air sort du foyer, ni la portion 

 de chaleur qui s'chappe sous forme rayonnante. Or, cette dernire portion 

 que l'appareil nouveau utilise avec avantage, pourrait bien tre plus 

 -considrable qu'on ne l'admet ordinairement. 



Aprs avoir examin les conditions d'chauffement extrieures la 

 chaudire , tudions leur tour les conditions intrieures relatives au 

 mouvement de l'eau. Ici l'on doit avoir en vue , comme l'un de nous l'a 

 plusieurs fois expos , de dterminer dans le liquide une circulation qui 

 amne sans cesse l'eau d'alimentation encore froide, en contact avec les 

 parties mtalliques le plus exposes l'action calorifiante; une circu- 

 lation qui ramne en mme temps l'eau la plus chauffe, liquide en-* 

 coreparun excs de pression, ou des causes peut-tre incompltement 

 connues , vers la surface libre o elle deviendra vapeur. 



C. R. i839, 2 Semestre. (T. IX, IS 1.) 5 



