la calotte de cuivre qui les termine infrieurement , eh bien! cette calotte 

 elle-mme se compose de deux parties brases ensemble. Supposons que 

 l'eau vienne manquer dans la chaudire d'abord, puis ensuite dans le 

 bouilleur; la partie infrieure de la calotte de cuivre, entoure du com- 

 bustible, s'chauffera le plus vivement, cdera suivant le contour de la 

 soudure, et sera projete dans le foyer. Vfeut-on rtablir l'appareil? Il 

 n'est plus ncessaire de souder sur place ; on desserre le boulon silprieur 

 et l'on replace un fond de bouilleur tout entier, prpar d'avance. La 

 rparation complte ne dure pas une heure. 



On a produit en notre prsence plusieurs de ces explosions artifi- 

 cielles, l'explosion successive de diffrents bouilleurs. On les a rtablis, 

 pour recommencer de nouveaux essais: il n'y a jamais eu d'accidents; la 

 chaudire n'prouve pas de secousses sensibles ; la grille n'est pas dran- 

 ge, le bruit peut se comparer celui que fait la chute d'une grosse 

 masse sur le sol. 



Nous avons d nous demander ce que produirait l'injection d'une 

 certaine quantit d'eau froide , d'eau d'alimentation, lorsque le bouilleur 

 est dj presque vide et sur le point de rompre dans la soudure. 



Pourrait-il dans ce cas y avoir une brusque formation de vapeur en 

 des points autres que le fond, et comme, dans le cas d'une formation brus- 

 que , ce ne sont pas toujours les points les moins rsistants o se dter- 

 mine la rupture, pourrait-il y avoir une explosion vritable, une projec- 

 tion dangereuse, au dehors et dans une direction quelconque, de certaines 

 parties des bouilleurs et de la chaudire, la place de la rupture sans 

 violence et sans danger de la calotte de cuivre brase ? 



Si l'on remarque que l'eau d'alimentation ne peut s'introduire dans 

 les bouilleurs verticaux qu' leur partie la plus basse o elle est amene 

 par des tubes intrieurs ; si l'on ajoute qu'eu gard la faible capacit des 

 corps de pompes employs l'alimentation, l'eau ne peut remonter dans 

 le bouilleur que trs lentement, on se convaincra, nous le croyons du 

 moins, qu'il ne peut y avoir rien d'analogue aux projections presque ins- 

 tantanes d'eau froide sur une grande tendue de mtal incandescent, 

 circonstance laquelle on attribue, en dernire analyse, presque exclusi- 

 vement, les explosions violentes et prilleuses. Sans prtendre comparer 

 ici, ce qui sera l'objet d'un rapport gnral, les diffrents moyens 

 imagins dans ces derniers temps pour prvenir les dangers des explo- 

 sions, nous pensons donc que celui que nous venons de dcrire, remplit 

 I but qu'on s'est propos; qu'on l'a rendu pratjque en permettant de 



