( 37 ) 



reprsentent 456o units de chaleur; admettons que i kilogramme de 

 coke provenant de la fabrication du gaz, en donne 7000, et il y aura une 

 perte de a44o units. Or, la temprature de l'air, au sortir de la chemi- 

 ne de tle, tait trs peu prs de Soo". Si l'on suppose, ce qui ne doit 

 pas s'carter beaucoup de la vrit , qu'au moment o il cesse de contribuer 

 rchauffement de la chaudire, l'air brl conservait encore une tem- 

 prature de prs de /joo", on verra que chaque mtre cube d'air employ 

 entretenir la combustion, emportait alors environ i56 units de chaleur 

 perdues pour la vaporisation. En tenant compte de la perte de chaleur 

 par les fonds de la chaudire et les parois du fourneau, on arrive con- 

 clure qu'il y avait moins de i5 met. cubes d'air employs produire la com- 

 bustion de I kilogramme de coke. En effet , une exprience directe nous a 

 donn environ i3 mtres cubes; i5 mtres sont peu prs le minimum 

 admis pour les foyers les plus avantageux. 



Il est bien entendu que dans un mauvais tat d'entretien de la grille 

 ou des bouilleurs, il ne faudrait pas s'attendre obtenir les mmes rsul- 

 tats. La perte de chaleur par l'air, qu'il est peut tre possible d'viter plus 

 compltement encore ; cette perte si grande qui va ici au tiers environ de 

 l 'effet produit; cette perte augmenterait beaucoup si l'intervalle entre les 

 barreaux de la grille augmentait, si la couche de coke tait moins paisse, 

 si l'air pouvait s'introduire dans le foyer sans traverser le combustible. 

 Ce dernier inconvnient est parfaitement prveim dans l'appareil prsent. 

 L'alimentation du foyer se fait par deux botes doubles fonds mobiles, en 

 fonte. Ces botes une fois remplies de coke se referment au dehors, avant 

 de laisser tomber), comme des trmies, la charge qu'elles distribuent d'une 

 manire uniforme. 



Cela est trs simple et prsente peu prs autant d'avantages que les 

 distributeurs mcaniques. 



En rsum , l'emploi des bouilleurs verticaux n'est pas une chose 

 entirement nouvelle ; on peut citer quelques essais de ce genre , 

 mais la longueur de ces bouilleurs compars la chaudire, l'ajustement 

 de leurs fonds en cuivre, la manire dont l'eau y est amene, dont elle 

 circule, dont la vapeur est conduite; la disposition du fourneau , la facilit 

 d'installation, de dmontage et de remontage, tout cela constitue un ap- 

 pareil spcial et nouveau , dont les proprits avantageuses sont bien cons- 

 tates pour nous. Parmi ces proprits, la bonne combustion du coke, 

 l'absence de fume, se recommandent assez d'elles-mmes, surtout aux 

 usines situes dans l'intrieur des villes. 



