( 43i ) 



vapeur de dix-huit chevaux chacune, et pendant toute la dure des travaux 

 elles fonctionneront jour et nuit. 



La proximit de nos tuves de ce magasin continuel de vapeur nous 

 a fait penser de l'utiliser en cas de feu. Nous avons fait disposer un tuyau 

 provisoire aboutissant dans l'intrieur d'une tuve et pouvant y amener la 

 vapeur des chaudires. Cette tuve, quia \i'j mtres cubes d'espace, ne 

 reoit l'air que par ses ouvertures pratiques dans le bas, elle est termine 

 en dessus par une vote et par une chemine de o,/io' de diamtre. 



Nous avons suspendu, deux mtres plus bas que la vote, une claie de 

 liteaux en bois de sapin , ayant huit mtres de superficie; elle a t couverte 

 de copeaux schs l'tuve ; cette couche de copeaux , qui avait environ 

 o,4o' d'paisseur, a t allume dans plusieurs points de sa surface inf- 

 rieure; l'inflammation a t prompte. La porte d'entre tait peine close 

 que la flamme dpassait dj la vote et sortait par la. chemine. Quand la 

 vapeur a t introduite , l'activit du feu s'est sensiblement ralentie , et en 

 moins de deux minutes la flamme semblait prs de s'teindre; mais un 

 drangement du tube conducteur de vapeur nous a^forc d'interrompre le 

 jet : le feu s'est rallum pendant ce temps. 



Enfin , lorsque le tube a t rejoint, une seconde introduction de vapeur 

 a entirement arrt l'inflammation : au bout de dix minutes on n'aperce- 

 vait plus de feu. Nous avons ouvert l'tuve en prsence de M. Picard et des 

 employs de la fabrique. Nous avons remarqu que l'entre de la vapeur 

 diminue assez papideraent l'activit de la flamme, mais qu'il faut un temps 

 proportionnellement plus long pour teindre compltement les parties char- 

 bonnes , qui continuent de fuser. L'ouverture du robinet d'introduction 

 avait o,o3'(le diamtre. Dans un deuxime essai, avec une ouverture deo,oi', 

 l'arrive de la vapeur a bien ralenti l'activit du feu , mais il a fallu prs de 

 vingt minutes pour teindre compltement les bois en combustion. La va- 

 peur empche plus facilement la combustion des matires vgtales que 

 celle des corps gras. Des chandelles places dans l'tuve ont continu 

 de brler aprs que les copeaux et les mmes bois taient teints. Quand 

 nos appareils seront compltement termins nous tenterons quelques nou- 

 veaux essais, et j'aurai l'honneur de vous en faire connatre les rsultats. 

 Les cas d'incendie, dans les tuves de garance, sont trs frquents. 

 Lorsque cette racine a acquis un haut degr de dessiccation, elle est si com- 

 bustible que les tuves les mieux tablies ne sont pas l'abri des accidents. 

 On touffe quelquefois le feu en fermant toutes les issues , mais la ga- 

 rance prouve alors une dtrioration. L'emploi de la vapeur d'eau sera de 



