( 247 ) 



I^e seul moyen que Ton connaisse d'viter ces fcheux effets des varia- 

 tions de la pression consiste dans l'emploi des appareils rgulateurs. Depuis 

 longtemps on s'est proccup de leur donner cette application, mais on a 

 rencontr quelques difficults dans les moyens d'excution , outre les obstacles 

 naturels en quelque sorte, auxquels on doit s'attendre lorsqu'il s'agit d'intro- 

 duire dans les habitations tout objet nouveau qui exige un emplacement 

 spcial et change la moindre chose aux habitudes. 



" Les deux rgulateurs qui ont t successivement prsents l'Acadmie 

 semblent assez simples, prcis et peu volumineux, pour lever les obstacles 

 l'une des amliorations les plus dsirables dans l'emploi du gaz courant. 



Tous deux, comme ceux qui les ont prcds, se fondent sur l'emploi 

 d'une cloche ou petit gazomtre, dont le soulvement mme, occasionn par 

 la pression qui s'accrot, dtermine la fermeture partielle ou totale du tube 

 amenant le gaz; tandis que, par l'effet contraire d'une pression amoindrie , la 

 cloche s'abaisse et fait ouvrir le passage du gaz. Rien n'est plus facile que de 

 dterminer la pression, plus ou moins forte, sous laquelle on veut obtenir l'- 

 coulement dans les becs : il suffit de charger la cloche d'un poids tel, qu'elle 

 exige cette pression mme pour tre souleve. 



Les effets prcits sont produits, dans le rgulateur de M. Mutrel, par 

 un balancier dont le bras le plus court soutient la cloche ; le levier le plus 

 long est muni d'un contre-poids mobile, qu'on augmente ou diminue en 

 faisant varier la distance au point d'appui. Le mme levier porte une tige 

 verticale attache un petit bras de levier qui fait mouvoir l'axe d'une sou- 

 pape : celle-ci se trouve ainsi largement ouverte lorsque le petit gazomtre 

 est au bas de sa course ; elle se ferme mesure que la pression du gaz , au 

 del de la limite choisie, soulve la cloche. 



On peut donc rgulariser de cette faon la pression et l'coulement du 



Le rgulateur Mutrel fonctionne dans divers tablissements Rouen , 

 Paris et aux Batignolles; dans l gare du chemin de fer de Rouen. Dans 

 cette dernire application, il peut rgler prs de 200 becs; depuis le mois de 

 fvrier, son emploi a non-seulement vit les variations de lumire, mais 

 encore il a procur une conomie notable relativement la dpense du gaz. 



Le rgulateur Pauwels offre plus de simplicit dans sa construction , 

 l'effet utile y est produit par un obturateur circulaire , suspendu la cloche. 

 Lorsque la pression du gaz fait lever cette cloche , l'obturateur s'engage 

 plus avant dans un tube conique ; il rtrcit alors graduellement le passage 

 du gaz , qu'il peut mme intercepter un instant et de faon fournir un cou- 



33.. 



