( 755 ) 

 de la tension de la vapeur, et 2 un abaissement accidentel du niveau dans 

 les chaudires. 



Les soupapes et les indicateurs du niveau du liquide sont, depuis lonp,- 

 temps , employs pour diminuer les chances des explosions, mais ces ap- 

 pareils laissaient beaucoup dsirer : tantt des adhrences, dues la lar- 

 geur de leur sige, maintenaient les soupapes closes, malgr un excs de 

 tension extrieure ; tantt elles se soulevaient trop tt et troublaient le 

 travail des ateliers; parfois elles se refermaient incompltement, et lais- 

 saient la vapeur ime issue occasionnant des dperditions notables et des 

 drangements plus ou moins graves. 



Parmi les constructeurs qui se sont occups dans ces derniers temps 

 des moyens de faire disparatre ces divers inconvnients des appareils de 

 sret, il convient de citer au premier rang M. Chaussenot an. Les sou- 

 papes de cet habile mcanicien ferment la section de passage par un bord 

 circulaii'e troit, presque tranchant, et aucun appendice ne pntre dans 

 l'intrieur de la tubulure; elles sont maintenues uniquement par le bout de 

 la tige conique qui presse sur elles. Leur ouverture sous la pression voulue, 

 et leur fermelurc spontane, ont lieu avec une prcision remarquable, et 

 supportent un service de plusieurs annes sans tre ajustes de nouveau. 



" L'indicateur discode du flotteur est trs-apparent; il est port par un 

 fil en laiton mince, demeurant rectiligne, tendu par un contre-poids : il se 

 meut facilement en passant dans un stuffing-box qui arrte les fuites. 



" Cet indicateur du niveau de l'eau est toujours en vue pour louvrier 

 dans les moments mme o se fait le service du foyer. 



Les contre-poids des flotteurs sifflet sont renferms dans la chaudire, 

 ainsi que les leviers ; ceux-ci, oscillant autour de deux pointes sur un axe de 

 rotation allong, sont dirigs invariablement dans le plan mme des tiges qui 

 transmettent les indications. 



C'est ainsi qu'un orifice de 4 ou 5 millimtres de diamtre est ferm 

 par le bout conique et arrondi d'une forte tige verticale pressant de bas en 

 haut, tant que le niveau du liquide dpasse le minimum voulu; mais cette 

 dernire limite, le niveau vient-il s'abaisser encore, la tige descend avec 

 le flotteur, dgage l'orifice, et la vapeur aussitt s'lanant au dehors, fait 

 entendre le sifflet d'alarme : ce bruit aigu ne cesse qu'au moment o l'on 

 remplit la chaudire. 



Les flotteurs ordinaires et les flotteurs sifflet d'alarme construits suivant 

 les modles de M. Chaussenot offrent les meilleures conditions connues pour 

 la sret des indications. 



