( 38 9 ) 

 argileuses en grande abondance , la cuvette s'est abaisse et a fait dcrocher 

 la soupape (i). Le it\ au soir l'eau tait claire. 



Peu de temps aprs, on a commenc observer une diminution dans 

 le volume des eaux du puits; le service de la distribution se faisait avec peine. 

 Le 23 janvier i844 on constatait 27 pouces la cuvette; le 25, il\ pouces 

 seulement. 



Des jaugeages, faits les jours suivants, ayant donn des volumes qui va- 

 riaient de 23 25 pouces, j'ai propos, dans un Rapport la date du i et f- 

 vrier, d'ouvrir le robinet plac au bas de la colonne montante. Cette propo- 

 sition tait motive comme il suit : 



La rduction paraissant tenir un engorgement dans la partie inl- 

 rieure du tube , l'ingnieur soussign pense qu'il y a lieu d'tablir un cou- 

 lement temporaire fleur du sol par l'ouverture du robinet-vanne situ 

 ce niveau. L'augmentation de pression dterminera sans aucun doute un 

 accroissement de vitesse dans le tube, et par suite la sortie des matires 

 qui opposent en ce moment une grande rsistance au mouvement de 

 l'eau. 



Cette opinion ayant t partage par les membres de la Commission, 

 runis le 1 1 fvrier l'abattoir de Grenelle, j'ai commenc le 12 l'ouverture 

 du robinet, et, aprs avoir opr progressivement de jour en jour, je l'ai 

 ouvert en plein le 20 du mme mois. 



Les circonstances qui ont accompagn cette manuvre sont signales 

 dans un journal d'observations quotidiennes. J'en extrais les rsultats les plus 

 saillants. 



Pendant le temps mis abaisser l'eau dans le tube jusqu'au niveau du 

 sol de l'abattoir, c'est--dire du 12 au 20 fvrier, les variations de volume 

 ont t peu importantes , de 23 28 pouces en nombres ronds. 



Dans la feuille de dessin annexe cette Note , j'ai reprsent graphi- 

 quement les observations relatives au dbit du puits et la hauteur de l'eau 

 au-dessus de l'orifice d'coulement. 



L'eau a t presque constamment limpide; l'altration dans la couleur 

 n'a t bien notable qu'un seul jour, et pendant une heure seulement. 



Des oscillations, dont l'amplitude s'est leve jusqu' 5 mtres, ont eu 

 lieu dans la colonne, sans avoir t provoques par la manuvre du robinet . 



(1) Cette circonstance a 'Tait l'objet d'une Note insre aux Comptes rendus, sance 

 du 8 janvier i844- 



53.. 



