64 -~ 



tail dii combustible dans le foyer k la fin de rexpdrience. 

 Dans ce dernier appareil , le ventilateur etait plus petit 

 que dans la machine precedente , la manivelle tournee 

 par un homme faisait environ 36 tours par minute , ce 

 qui donne 720 tours par minute pour le ventilateur. 



Beuxieme experience. - La chaudiere etant remplie 

 d'eau comme dans I'experience premiere , nous avons 

 pese lOkilog. de charbon de mediocre qualite. Le re-- 

 sidu , apres deux heures d'experience (outre le temps de 

 chauffage), etait de 2kil.,75. Deduisant 5kil.,5 pour 

 faire bouillirreau , il reste 2 kil.,5 qui ont produit I'eva- 

 poration de 34 litres d'eau, pendant 2 heures de venti- 

 lation, plus 6 litres avant qu'on ne commen^at a souffler, 

 soit un total de40 litres. Au commencement dela se- 

 conde demi-heure , lorsque la temperature du liquide 

 toit seulement de 43'' c, le feu s' etait eteint parce que 

 Ton n'avait mis qu'une quantite de houille insuffisante 

 dans le foyer. 



Troisieme experience. Cette experience , com- 

 mencee a 8 heures 25 minutes du matin , a ete prolongee 

 jusqu'a 4 heures d2 minutes de relevee. Nous avons 

 Employe 10 kilog. de combustible. 



A 8 heures 25 minutes on pla^a 2 kil.,5 de houille 

 dans le foyer, avec quelques morceaux de bois et de^ 

 copeaux. Ce combustible fut presque entierement con^ 

 sume sans fruit , car le feu s'allumait lentement ; la 

 temperature de toutes les parties de Tappareil eprouva 

 pen de variation. A 10 heures on ajouta 1 kil.,5 de 

 houille. A 10 heures 42 minutes I'eau de la chaudiere 

 etant a GO'' c, on fit agir le ventilateur. La houille fut 

 mise ensuite dans le foyer par parties, jusqu'a concur- 

 rence de 10 kilog., de maniere a conserver a I'eau cetle 

 temperature. 



