(6o) 



de M. Flourens, que ses occupations comme secrtaire perptuel l'em- 

 pcheraient souvent d'assister aux sances de la Commission, M. Isidore 

 Geoffroy, qui avait runi aprs lui le plus grand nombre de voix, est 

 appel le remplacer dans cette Commission. 



L'Acadmie nomme ensuite, toujours par voie de scrutin, la Commis- 

 sion pour le concours au Prix de Physiologie exprimentale. 



MM. Magendie, de Blainville, Dumril, Becquerel, Flourens, runissent 

 la majorit des suffrages. 



MMOIRES PRSENTS. 



PHYSIQUE APPLIQUE. Note sur les causes des principales explosions des 

 chaudires; par M. Jobaud , directeur du Muse de l'Industrie 

 Bruxelles. 



Quand le niveau d'eau baisse dans la chaudire et laisse quelques parties 

 de ses parois exposes l'action directe de la flamme du foyer, ces parties 

 s'chauffant au rouge , la vapeur d'eau en contact avec le fer incandes- 

 cent "se dcompose et, comme tout le monde le sait, forme du gaz hydro- 

 gne , tandis que l'oxygne s'unit au fer; mais cela ne forme pas encore 

 un mlange dtonant, puisqu'il faudrait une grande proportion d'oxygne 

 ou d'air atmosphrique qui ne se trouve pas dans la chaudire; eh bien! 

 c'est cet air-l que je viens d'y voir entrer de force. 



Il est videmment fourni par la pompe alimentaire elle-mme, quand 

 cessant de plonger dans l'eau du puisard par une cause quelconque, elle 

 laisse baisser le niveau d'eau dans la chaudire, tout en continuant de mar- 

 cher ; car il peut fort bien arriver que la pompe se trouve dans de telles 

 conditions que chaque coup de piston injecte une portion d'air dans la 

 chaudire. Il ne faudrait d'ailleurs qu'une fissure oblique, qu'un dfaut 

 dans la brasure du corps de pompe ou dans la garniture de la bote bour- 

 rage. Ces dfauts peuvent tre dtermins soit par un accident aux soupapes 

 d'introduction de l'eau, quand l'eau baisse dans le rservoir alimentaire, 

 ce qui fait que la pompe hydraulique devient pompe pneumatique, ou bien 

 encore par suite de la rupture d'un bout du tube ou d'une crevasse. Cela 

 peut arriver et arrive trs-frquemment d'une ou d'autre manire. 



a Voyons maintenant ce qui se passe quand de l'air est refoul dans la 

 chaudire. Cet air traverse le reste d'eau qu'elle contient et va se loger au- 



