( 863 ) 



quelques modifications prs, ressemble aux appareils connus d'aspiration 

 de M. Brunner et de M. Boussingault. 



L'auteur prsente ensuite, dans les termes suivants, quelques consid- 

 rations gnrales et les conclusions pratiques qui lui semblent pouvoir se 

 dduire des expriences qu'il a exposes. 



1. Sans vouloir nier que diverses causes puissent concourir rendre 

 insalubre une atmosphre limite, l'auteur annonce comme un fait d'ex- 

 prience que la proportion , presque toujours apprciable , d'acide carbo- 

 nique qui se trouve dans les lieux habits et ferms, crot avec le degr pro- 

 bable d'insalubrit, et peut en fournir peu prs la mesure. Plus la 

 dose d'acide carbonique s'lve , plus la ncessit du renouvellement de 

 l'air doit tre considre comme prochaine. Lorsque , par les effets de la 

 respiration, cette proportion atteint i pour loo, le sjour des hommes 

 dans une atmosphre pareille ne saurait se prolonger sans exciter bien- 

 tt une sensation de malaise prononc; la ventilation devient indispensable 

 si on veut que la respiration retrouve ses conditions normales. 



a". Les expriences de ventilation, indpendantes de toute ide tho- 

 rique prconue, assignent les nombres de 6 mtres cubes io"'"-pour 

 la ration d'air fournir un homme par heure, si l'on veut maintenir sa 

 respiration dans les conditions accoutumes. C'est l le rsultat de nom- 

 breux ttonnements faits sous la direction de M. Pclet, les assistants de 

 i'enceinte ventile tant eux-mmes tablis juges du manque ou de l'excs 

 d'air sous l'influence de dosages variables. 



L'analyse nous apprend qu'avec un systme de ventilation bas sur une 

 ration d'air de lo 20"' par heure et par homme, l'air coul de l'en- 

 ceinte peut encore prsenter des proportions d'acide carbonique compri- 

 ses entre 2 et 4 millimes. Tel est le cas de la Chambre des Dputs. 



3. La puret de l'air dans une enceinte ventile peut ne pas 

 dpendre uniquement de la quantit qui afflue dans un temps donn; le 

 mode d'accs et de sortie de l'air, par consquent sa distribution, doivent 

 avoir une influence sur son tat chimique ; le systme de ventilation conu 

 sur les bases les plus larges, et qui oprerait la purification la plus com- 

 plte, est celui o l'air expir serait entran par un mouvement ascen- 

 sionnel qui lui interdirait tout retour vers la zone de respiration. 



Tel parat tre le principe qui a guid les constructeurs anglais dans les 

 dispositions propres assurer une ventilation efficace la Chambre des 

 Communes de la Grande-Bretagne; les orifices d'accs et de sortie de l'air 



