XII, 2. Referate. 261 



bei Sterilisation im Autoklaven ziemlich rasch leiden. Dem gegenüber 

 möchte Ref. hervorheben, dass diese Methode für den Experimen- 

 tator und seine Umgebung mehr Infectionsgefahr mit sich bringt. 

 V. Freudenreich rühmt als Vorzug der „Oberflächenplatten", dass 

 bei ihnen die Nährsubstanz nicht mehr durchsichtig zu sein braucht. 

 — Einen passenden Milchnährboden bereitet er sich, indem er 2pro- 

 centigen Agar oder 20procentige Gelatine und ebenso centrifugirte 

 Milch zu 5 cc getrennt in Reagensgläsern sterilisirt. Vor Gebrauch 

 wird die Gelatine oder das Agar geschmolzen und mit der ebenfalls 

 erwärmten Milch in PETRi'schen Schälchen sorgfältig gemischt. Die 

 erhaltenen milchweissen Platten zieht er der Milchserumgelatine vor, 

 da in ihnen das Eiweiss nicht ausgefällt ist, wie bei jener. 



Cxaplewski (Königsberg i. Pr.). 



Reinsch , A, , Ueber die Entnahme von Wasser pro- 

 ben behufs bacteriologischer Untersuchung 

 bei den Sand filtern älterer Construction (Cen- 

 tralbl. f. Bacteriol. u. Parasitenk. Bd. XIV, 1893, No. 9, 

 p. 278). 

 Reinsch hat zur Entnahme von Wasserproben aus den tief- 

 liegenden Abflussröhren der Sandfilter älterer Construction folgende 

 Anordnung getroffen. In Altona liegen die erwähnten lOzöUigeu 

 eisernen Röhren 4 m unter der Erdoberfläche ; dieselben wurden 

 durch einen für zwei Arbeiter ausreichenden Schacht freigelegt und 

 dann angebohrt. Auf die Bohrung wurde ein "^/^zölliger Kükenhahn 

 und auf diesen ein zweiter Kükeuhahn von 10 mm Weite geschraubt, 

 welcher oben in einen flachen Trichter von 1 cm Höhe endigte 

 und der mittels eines 10 cm langen Hebelarms mit einer bis zur 

 Erdoberfläche reichenden Eisenstange von oben aus geöftuet und 

 geschlossen werden konnte. Nach Fertigstellung wurde die ganze 

 Anlage mit einem verticalen Thonrohr von 300 mm Weite, welches 

 oben einen abhebbaren Deckel aus starkem Eisenblech erhielt, um- 

 kleidet und der Schacht um dieses herum zugeschüttet. Der eigent- 

 liche Apparat zur Wasserentnahme besteht aus einem Heber aus 

 Messing, dessen unteres Rohrende von 9^/2 mm Durchmesser genau 

 in die Bohrung der oben erwähnten Kükejihähne passt und in ihnen 

 soweit einsinkt, dass seine Spitze genau bis in die Achse des eisernen 

 Filterrohres reicht. Ueber diesem Theil besitzt der Heber einen 

 von oben mittels kurzen Hebels und eines Eiseudrahtes zu öflnendeu 

 Hahn und eine Strecke oberhalb dieses ein seitliches Ausflussrohr. 



