— 24 .— 



voll verwendet, während das letzte Drittel theilweise zur Versorgung des 

 neuen Armenbadhauses im Gemeindebadgässchen dient, theilweise aber 

 bereits seit April 1879 nach den Kurhausanlagen geführt ist und 

 hier an zwei Brunnen zum Auslauf kommt; der eine befindet sich auf 

 dem warmen Damm, der andere in dem westlichen Pavillon der neuen 

 Colonnade. Beide sind reich in Marmor und Granit ausgeführt und werden 

 von dem Wasser trinkenden Publikum schon vielfach benutzt. Das Wasser 

 kommt insofern zweckmässiger als bei dem Kochbrunnen zum Auslauf, als 

 es zunächst in eine höher gestellte kleine Schale eintritt und von hier mittelst 

 kleiner Röhrchen in eine tiefere grössere Schale herabfällt. Auf diese Weise 

 ist nicht nur erreicht, dass das Wasser nicht geschöpft zu werden braucht, 

 wie bei dem Kochbrunnen, sondern auch — und dies ist bei der an und 

 für sich nicht hohen Temperatur der Schützenhofquelle von Bedeutung — 

 dass das Wasser durch den Eintritt in eine grössere Schale nicht an Wärme 

 verliert, also in möglichst hoher Temperatur (zu Trinkzwecken) benutzt 

 werden kann. 



Die Leitung des Schützenhofwassers von der Quelle nach den circa 

 700 m entfernten Brunnen ist in nachstehend beschriebener Weise zur 

 Ausführung gekommen, wobei folgende Gesichtspunkte massgebend gewesen 

 sind. Zunächst war zu berücksichtigen, dass die Leitung circa 10 m 

 Wasserdruck aushalten, sowie das Wasser möglichst warm zum Aus- 

 lauf bringen muss und ferner, dass das Wasser, wie jedes andere hiesige 

 Thermalwasser, Sinter absetzt. In letzterer Beziehung waren bis dahin 

 nur gemauerte Canäle oder weite Steingutröhren zur Verwendung gekommen, 

 welche eine leichte Reinigung ermöglichten, die jedoch im vorliegenden Falle 

 mit Rücksicht auf die Druck- und Temperaturverhältnisse ausgeschlossen 

 waren. Es lag nahe, zunächst an eiserne Röhren zu denken und. diese 

 gegen die nachtheiligen Einflüsse des Thermalwassers mit einem inneren 

 TJeberzug aus Emaille zu versehen, zumal derartige Röhren sich ander- 

 weitig (Baden-Baden) für ähnliche Zwecke bereits bewährt hatten. Aber 



auch aus einem anderen Grunde wurde die Leitung in eisernen Röhren den 



* 



bisher üblichen gemauerten Canälen vorgezogen: man hatte erkannt, dass 

 der Sinterabsatz hauptsächlich durch die Einwirkung der atmosphärischen 

 Luft auf das Thermalwasser hervorgerufen wird, und wollte durch Anwendung 

 einer eisernen Druckleitung, welche von dem Wasser ganz angefüllt ist, 

 vermeiden, dass überhaupt Luft in die Leitung eindringen kann. 



Eine weitere Schwierigkeit bei Herstellung der Leitung bestand in der 

 Forderung, das Wasser mit möglichst geringem Wärmeverlust zum 

 Auslauf zu bringen. Auch dies dürfte gelungen sein, indem das Wasser 

 in der Quelle mit 49,2° C. entspringt, mit 48,7° C. in die Leitung eintritt 



