— 25 — 



und mit 43° C. zum Auslauf gebracht werden kann. Hierzu war 

 nöthig, dass man das Wasser möglichst rasch durch die Leitung 

 führte. Die Befürchtungen wegen des Sinterabsatzes und die ungünstigen 

 Gefäll Verhältnisse bedingten eine Leitung mit vollgefüllten Röhren und 

 möglichst grossem Durchmesser; die Rücksichten auf die Erhaltung einer 

 möglichst hohen Temperatur machten es wünschenswerth, dass der Durch- 

 messer auf ein Minimum reducirt wurde. Nach Abwägung aller ein- 

 schlagenden Verhältnisse erschien eine lichte Weite der Röhren von 60 mm 

 am angemessensten. 



In dieser Weise wurde denn auch die Leitung anfänglich zur Aus- 

 führung gebracht und hierbei noch die Vorsicht gebraucht, die Röhren 

 gegen die Abgabe von Wärme an das umgebende Erdreich mit einem 

 schlecht leitenden Stoffe zu umgeben, indem dieselben in einen gemauerten 

 Caual gebettet wurden, in welchem der Zwischenraum zwischen den Röhren 

 und den Canalwänden von ca. 60 — 70 mm Weite mit Schlackenwolle aus- 

 gestampft wurde. Zum Schutz der letzteren gegen etwa von aussen ein- 

 dringendes Wasser wurden zur Abdeckung des Canals in Theer getauchte 

 Backsteine verwendet. 



Bei der Wahl der Strassen, in welche die Leitung eingelegt 

 werden konnte, wurden diejenigen vorgezogen, in welchen bereits mehrere 

 Warmwasserleitungen und ein warmer Untergrund vorhanden waren, sodass 

 nunmehr das Wasser zunächst durch einen etwa 100 m langen, gemauerten 

 Stollen unter dem Garten des Schützenhofhötels und dem alten Kirchhof 

 nach der Kirchhofsgasse fliesst; von da geht es durch die Langgasse, Weber- 

 gasse und den Theaterplatz nach der Colonnade und dem warmen Damm. 



Das Gefälle der Leitung von der Quelle bis zum Auslauf in der 

 Colonnade beträgt nur 1,20 m oder 0,17 °/o; an einzelnen Stellen ist 

 aber das Gefälle noch geringer und kann es deshalb kein Wunder nehmen, 

 wenn an diesen Stellen die aus dem Thermalwasser sich ausscheidenden 

 Gase hängen bleiben und nur bei stärkeren Gefällen nach den Höhe- 

 punkten emporsteigen. Dies ist insofern von nachtheiligem Einfluss, als 

 durch diese Gasblasen der Querschnitt der Leitung verengt und deren 

 Wasserergiebigkeit vermindert wird. Das letztere hat wiederum eine 

 Erniedrigung der Temperatur zur Folge, so dass man natürlich mit 

 allen Mitteln auf die Entfernung dieser Gasblasen bedacht sein muss, was 

 durch Anbringung von Luftventilen zum grössten Theil erreicht worden ist. 



Immerhin bleibt es, wenn auch nur für einen Laien, auffallend, dass 

 die Ergiebigkeit der Ausläufe und deren Temperatur abnehmen kann, ohne 

 dass an der Quelle, der Leitung oder deren Ausläufen irgend eine Ver- 

 änderung vorgenommen wird. 



"^\ 



RY=o 



