— 27 — 



mocht, er war zerfressen. In Folge dessen wirkte das Wasser direct auf das 

 Gusseisen der Röhren ein, löste einen nicht unbedeutenden Theil des Eisens 

 auf und gab wegen des Kohlengohalts des Gusseisens Veranlassung zur 

 Bildung von übelriechenden Kohlenwasserstoffen. Die Unannehmlichkeit 

 wurde noch vermehrt durch die bei der Herstellung der Verbindungsstellen 

 der Muffenröhren nothwendig gewordenen Hanfstricke, resp. durch die 

 Bildung von Schwefelwasserstoff in Folge der Reduction der im 

 Wasser enthaltenen Sulfate durch den Hanf. 



Mit Rücksicht auf diese Thatsachen und im Hinblick auf die im 

 Laufe der Jahre unausbleibliche Zerstörung der eisernen Leitung wurde 

 beschlossen, die eiserne Leitung zu entfernen und durch eine andere aus 

 geeigneterem Material zu ersetzen. In erster Linie musste hierbei auf 

 Steingutröhren zurückgegriffen werden, von welchem Material man 

 wusste, dass dasselbe den Einwirkungen des Thermalwassers am besten 

 widersteht. Das grosse Bedenken dabei war nur das, ob eine solche 

 Leitung auf die Dauer dem starken inneren Wasserdruck würde wider- 

 stehen können. Obgleich nun hierüber keine günstigen Erfahrungen vor- 

 lagen, so wurde doch im Interesse der Erhaltung der unveränderten 

 Beschaffenheit des Thermalwassers mit der Umlegung begonnen, und zwar 

 zunächst probeweise auf der dem grössten Druck ausgesetzten Strecke. Es 

 wurden besonders angefertigte Steingutröhren von gleicher Lichtweite wie 

 die der eisernen Röhren mit extra grosser Wandstärke verwendet, welche 

 vorher auf den vierfachen Wasserdruck probirt waren. Die Umlegung 

 erfolgte in der Weise, dass nach Aufdeckung des Canals, in welchem die 

 eiserne Leitung lag, letztere herausgenommen und an deren Stelle die Stein- 

 gutleitung gelegt wurde, wobei die Einbettung in Schlackenwolle die nämliche 

 blieb. Ganz besondere Schwierigkeiten bereiteten hierbei die Muffen- 

 dichtungen. Zuerst wurden dieselben mit Cement ausgefüllt, allein 

 durch die Einwirkung des warmen Wassers dehnte sich derselbe aus und 

 zersprengte die Muffen. Nach verschiedenen Versuchen bewährte sich die 

 vollständige Einmauerung resp. Einbetonirung der Muffen und blieben die- 

 selben darnach vollkommen dicht. Nachdem eine in solcher Weise aus- 

 geführte Probestrecke sich bewährte und keine Anstände mehr bot, wurden 

 nach und nach auch die . übrigen Strecken umgelegt und diese Arbeit im 

 Frühjahr 1884 beendet. Behufs Reinigung von Sinteransatz wurden in 

 einer Entfernung von ca. 20 m Putzkasten eingeschaltet, die inwendig einen 

 starken Cementüberzug haben und durch aufgemauerte Schächte zugäng- 

 lich sind. Auf den Deckeln dieser Putzkasten sind die Entluftungshähne 

 angebracht. 



Sämmtliche Einrichtungen haben sich nunmehr gut bewährt und ist 



