STÉRILISATION DE L'EAU PAR I /OZONE. 



385 



Il était nécessaire, en effet, de savoir si le traitement par 

 L'ozone n'avait pas pour résultat d'augmenter dans de trop 

 grandes proportions la teneur des eaux en nitrates, par suite dé 

 l'oxydatidn des matières organiques contenues dans ces eaux. 



Tl fallait aussi connaître les effets de l'ozone sur la teneur en 

 matières organiques. 



Voici les résultats fournis par les chimistes- experts de la 

 Commission : 



ANALYSE CHIMIQUE DES ÉCHANTILLONS d'eAU PRÉLEVÉS 

 LE 12 DÉCEMBRE 1898 



Matières organiques (évaluées en acide oxalique)... 



(en oxygène, procédé A. Lévy). 



Azote nitrique (en nitrate de potasse, procédé 



Schlœsingl 



Azote nitrique (procédé Grandval et Lajoux) 



Azote nitreux (par la métaphénylène-diamine) 



— (par la résorcine) 



Ammoniaque (par le réactif de Nessler) 



Oxygène dissous 



I \i 



KON TRAlTÉb 



i'AR litre. 



',014 



0^,00088 



0" r ,034 



0s',0-20 







',0005 







Onii;r 7 

 - ,i 



EAU 



OZONÉE 



i'ar litre 



Os',003 

 0? r ,00080 



0- r ,030 



0=',019 







0s r ,003 







9»'Sr,8 



CONCLUSIONS 



En résumé, l'ensemble des analyses bactériologiques et chi- 

 miques que nous avons faites pendant la période qui s'étend du 

 10 décembre 1898 au 12 lévrier 1899 nous conduit à conclure 

 que : 



1° Le procédé de stérilisation des eaux d'alimentation par 

 l'ozone, basé sur l'emploi des appareils ozoneurs et sur la colonne 

 de stérilisation de MM. Marmier et Abraham, est d'une efficacité 

 incontestable, et cette efficacité est supérieure à celle de tous les 

 procédés de stérilisation actuellement connus, susceptibles d'être 

 appliqués à de grandes quantités d'eau; 



2" La disposition très simple de ces appareils, leur robus- 

 tesse, la constance de leur débit et la régularité de leur fonc- 

 tionnement donnent toutes les garanties que l'on est en droit 

 d'exiger d appareils vraiment industriels ; 



